Spis treści

Opis e-materiału

Podstawowe informacje o e-materiale

Materiały multimedialne

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej  Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych Elementy systemu sygnalizacji pożaru Elementy stałych urządzeń gaśniczych Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych Interaktywne materiały sprawdzające Słownik pojęć dla e-materiału Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla uczącego się Netografia i bibliografia Instrukcja użytkowania

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

E-materiał przygotowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 19.12.2022 r.

Spis treści

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Film instruktażowy

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru

Wizualizacja 3D

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Wizualizacja 3D

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

Schemat interaktywny

- Interaktywne materiały sprawdzające

- Słownik pojęć dla e-materiału

- Przewodnik dla nauczyciela

- Przewodnik dla uczącego się

- Netografia i bibliografia

- Instrukcja użytkowania

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film składający się głównie z ujęć szczegółowo prezentujących budowę i sposób obsługi panelu centrali sygnalizacji pożarowej. W toku wypowiedzi lektorki prezentowane są zbliżenia na poszczególne elementy panelu, omawiane są ich funkcje, sposób użycia. Zaprezentowany jest również wyświetlacz panelu i informacje możliwe do wyświetlenia. Zobrazowano także proces drukowania raportu z drukarki znajdującej się w dolnej części panelu. Film wzbogacono o plansze graficzne i tekstowe korespondujące ze słowami lektorki.

Film dostępny pod adresem /preview/resource/RM7WUpN6LCZKr

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Film składający się głównie z ujęć szczegółowo prezentujących budowę i sposób obsługi panelu centrali sygnalizacji pożarowej. W toku wypowiedzi lektorki prezentowane są zbliżenia na poszczególne elementy panelu, omawiane są ich funkcje, sposób użycia. Zaprezentowany jest również wyświetlacz panelu i informacje możliwe do wyświetlenia. Zobrazowano także proces drukowania raportu z drukarki znajdującej się w dolnej części panelu. Film wzbogacono o plansze graficzne i tekstowe korespondujące ze słowami lektorki.

Powiązane ćwiczenia

7. Wskaźniki centrali CSP

- 9. Testowania elementów sygnalizacyjnych panelu CSP

- 10. Zdarzenia w raporcie CSP

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film składa się z ujęć filmowych strażaka opisującego procedurę wykorzystania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Dodatkowo prezentowane są zbliżenia na omawiany panel sterujący, analizowane są poszczególne przyciski i funkcje. Materiał uzupełniony jest również o plansze graficzne i tekstowe korespondujące ze słowami lektora i wypowiadającego się mężczyzny. Ponadto ukazane zostały sekwencje strażaka podczas nadawania komunikatów alarmowych.

Wystąpił błąd

Film dostępny pod adresem /preview/resource/RM3zmaxVJ3H2O

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Film składa się z ujęć filmowych strażaka opisującego procedurę wykorzystania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Dodatkowo prezentowane są zbliżenia na omawiany panel sterujący, analizowane są poszczególne przyciski i funkcje. Materiał uzupełniony jest również o plansze graficzne i tekstowe korespondujące ze słowami lektora i wypowiadającego się mężczyzny. Ponadto ukazane zostały sekwencje strażaka podczas nadawania komunikatów alarmowych.

Powiązane ćwiczenia

12. Wskaźniki w centrali DSO

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Elementy systemu sygnalizacji pożaru

WIZUALIZACJA 3D

Spis treści

- Czujka dymu optyczna liniowa

- Czujka dymu optyczna rozproszeniowa

- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - typ A

- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - typ B

- Centrala sygnalizacji pożarowej

- Czujka dymu jonizacyjna

- Czujki punktowe ciepła

- Czujka płomienia

- Czujka dymu zasysająca

- Sygnalizator optyczno-akustyczny

- Czujka ciepła liniowa

Czujka dymu optyczna liniowa

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Czujka dymu optyczna liniowa

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Czujka dymu optyczna rozproszeniowa

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Czujka dymu optyczna rozproszeniowa

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - typ A

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Ręczny ostrzegacz pożarowy - typ A

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - typ B

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Ręczny ostrzegacz pożarowy - typ B

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Centrala sygnalizacji pożarowej

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Centrala sygnalizacji pożarowej

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Czujka dymu jonizacyjna

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Czujka dymu jonizacyjna

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Czujki punktowe ciepła

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Czujki punktowe ciepła

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Czujka płomienia

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Czujka płomienia

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Czujka dymu zasysająca

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Czujka dymu zasysająca

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Czujka ciepła liniowa

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DUCVhmvNO

Czujka ciepła liniowa

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia

8. Parametry techniczne czujki dymu optycznego

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Elementy stałych urządzeń gaśniczych

WIZUALIZACJA 3D

Spis treści

- Tryskacze i zraszacze

- Dysze

- Stacja kontrolno-alarmowa

- Zawór wzbudzający

Tryskacze i zraszacze

Opis

Budowa

Zasada działania

Przeznaczenie i zastosowanie

Podział tryskaczy ze względu na element termoczuły

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Podział tryskaczy ze względu na element termoczuły: topikowe, ampułkowe

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Podział tryskaczy ze względu na pozycję pracy

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Podział tryskaczy ze względu na pozycję pracy: stojące, wiszące, horyzontalne

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Podział tryskaczy ze względu na uformowanie rozpraszanej wody

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Podział tryskaczy ze względu na uformowanie rozpraszanej wody: klasyczne, rozpylające typu s, rozpylające typu f, przyścienne

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Zraszacz

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Powrót do spisu treści

Dysze

Opis

Budowa

Zasada działania

Przeznaczenie i zastosowanie

Rodzaje dyszy – dysza pianowa

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Dysza pianowa

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Rodzaje dyszy – dysza gazowa

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Dysza gazowa

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Rodzaje dyszy – dysza aerozolowa

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Dysza aerozolowa

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Stacja kontrolno-alarmowa

Opis

Budowa

Zasada działania

Przeznaczenie i zastosowanie

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Stacja kontrolno-alarmowa

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Zawór wzbudzający

Opis

Budowa

Zasada działania

Przeznaczenie i zastosowanie

Zasób interaktywny dostępny pod adresem https://zpe.gov.pl/a/DZlFZuLTV

Zawór wzbudzający

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia

4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych

- 6. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

SCHEMAT INTERAKTYWNY

Spis treści

- System sygnalizacji pożaru (SSP)

- Opis

- Symbole graficzne

- Rodzaje systemów SSP

- Rodzaje linii dozorowych

- Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

- Stałe urządzenia gaśnicze (SUG)

- Opis

- Schemat ideowy przedstawiający poszczególne elementy SUG

- Podział SUG ze względu na rodzaj środka gaśniczego

- Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe

- Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

- Hydranty zewnętrzne

- Pompy w pompowniach przeciwpożarowych

- Przeciwpożarowe klapy odcinające

- Urządzenia oddymiające

- Kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

- Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych

System sygnalizacji pożaru (SSP)

Opis

Ilustracja zatytułowana jest System Sygnalizacji pożaru - w skrócie SSP. Przedstawia schemat systemu sygnalizacji pożaru. Elementy systemu połączone są liniami. W centrum znajduje się centrala sygnalizacji pożarowej. Urządzenie posiada obudowę, na której umieszczony jest panel sterujący z przyciskami i wyświetlaczem. W górnej części. po lewej stronie znajduje się podobne urządzenie zdalnej obsługi sygnalizacji. Poniżej są dwa sygnalizatory akustyczne. Mają formę czerwonych, okrągłych urządzeń. Pod mini znajdują się dwa ręczne ostrzegacze pożarowe. W czerwonej obudowie o formie prostopadłościanu jest przycisk, służący do uruchomienia ostrzegacza. W górnej części schematu, po prawej stronie znajduje się grafika przedstawiająca laptop i układ scalony. Laptop opisany jest jako virtual PSP. Poniżej są trzy grafiki przedstawiające czujki pożarowe w formie ściętych stożków. Widoczne są obudowy urządzeń z przerwami. Pod czujkami są trzy zewnętrzne wskaźniki zadziałania. Wskaźniki mają formę ściętych stożków. W centralnej części białej obudowy jest czerwony element. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio lub ramka z nazwą elementu systemu.

1. Przeznaczenie

Tekst

Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji pożaru (SSP) jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim dóbr. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu nie może być integrowany z innymi systemami ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania.

2. W jakich obiektach jest wymagany system sygnalizacji pożaru – na podstawie przepisów.

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinien znajdować się system sygnalizacji pożaru, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej wymagane jest w:

- budynkach handlowych lub wystawowych:

- jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 mIndeks górny 2;

- wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 mIndeks górny 2;

- teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;

- kinach o liczbie miejsc powyżej 600;

- budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

- salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;

- szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

- szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

- domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

- zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

- budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

- budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

- budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w punkcie powyżej, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

- archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

- muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

- ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim oraz w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

- centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności od 5000 do 10 000 numerów o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

- garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

- stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

- dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

- bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2.

3. Urządzenie zdalnej obsługi sygnalizacji

4. Centrala Sygnalizacji Pożarowej

5. Sygnalizator aktustyczny

6. Ręczny ostrzegacz pożarowy

7. Czujka pożarowa

8. Zewnętrzny wskaźnik zadziałania.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji pożaru (SSP) jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim dóbr. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach. Z tego powodu nie może być integrowany z innymi systemami ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych. Jedyną możliwą płaszczyzną integracji z innymi systemami bezpieczeństwa jest poziom oprogramowania.

2

W jakich obiektach jest wymagany system sygnalizacji pożaru – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinien znajdować się system sygnalizacji pożaru, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej wymagane jest w:

- budynkach handlowych lub wystawowych:

- jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 mIndeks górny 2;

- wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 mIndeks górny 2;

- teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;

- kinach o liczbie miejsc powyżej 600;

- budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

- salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;

- szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

- szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

- domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

- zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

- budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

- budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

- budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w punkcie powyżej, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

- archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

- muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

- ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim oraz w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

- centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności od 5000 do 10 000 numerów o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

- garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

- stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

- dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

- bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 mIndeks górny 2.

3

Urządzenie zdalnej obsługi sygnalizacji

4

Centrala Sygnalizacji Pożarowej

5

Sygnalizator aktustyczny

6

Ręczny ostrzegacz pożarowy

7

Czujka pożarowa

8

Zewnętrzny wskaźnik zadziałania

Szczegółowy opis elementów SSP umieszczony jest w wizualizacji 3D Elementy systemu sygnalizacji pożaru

Wykorzystanie SSP podczas działań ratowniczych

Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, kierujący działaniem ratowniczym powinien uwzględnić działanie SSP już na etapie przyjęcia zgłoszenia. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, dowódca powinien zwrócić szczególną uwagę na ewentualny zakres zadziałania SSP, w tym:

- ustalić, czy SSP uruchomił się,

- ustalić, które czujki zostały wzbudzone,

- nawiązać kontakt z osobą odpowiedzialną za działania SSP.

Więcej o wykorzystaniu SSP podczas działań ratowniczych możesz dowiedzieć się w filmie instruktażowym Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej.

Powrót do spisu treści

Symbole graficzne

Ilustracja zatytułowana jest System Sygnalizacji Pożaru - w skrócie SSP, symbole graficzne. Przedstawia osiemnaście symboli graficznych, które rozmieszczone są w dwóch kolumnach. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z nazwą symbolu.

Wyróżnione są następujące symbole graficzne:

1. Ilustracja

Kwadrat

Tekst

Czujka pożarowa lub ręczny ostrzegacz pożarowy.

2. Ilustracja

Kwadrat z liniami, które przylegają do lewego i prawego boku w połowie jego długości.

Tekst

Czujka pożarowa liniowa, symbol ogólny.

3. Ilustracja

Trapez równoramienny.

Tekst

Sygnalizator pożarowy, symbol ogólny.

4. Ilustracja

Kwadrat, pod którego prawym, dolnym rogiem jest czarny punkt.

Tekst

Czujka pożarowa ze wskaźnikiem zadziałania.

5. Ilustracja

Prostokąt z czarnym, wypełnionym paskiem przy lewym boku.

Tekst

Czujka pożarowa z izolatorem zwarć.

6. Ilustracja

Kwadrat z wpisaną wewnątrz falą, przypominającą literę es.

Tekst

Czujka dymu punktowa.

7. Ilustracja

Kwadrat z wpisaną wewnątrz falą, przypominającą literę es. Przy jego prawym, dolnym rogu litera F.

Tekst

Czujka dymu jonizacyjna.

8. Ilustracja

Kwadrat z wpisaną wewnątrz falą, przypominającą literę es. Przy jego prawym, dolnym rogu litera R.

Tekst

Czujka dymu optyczna, rozproszeniowa, def.

9. Ilustracja

Kwadrat z wpisaną wewnątrz falą, przypominającą literę es. Do lewego i prawego boku w połowie ich długości przylegają linie.

Tekst

Czujka dymu liniowa, symbol ogólny bez wyróżnienia nadajnika i odbiornika

10. Ilustracja

W dolnej części dwa kwadraty, w których wpisane są fale przypominające literę es. Do lewego i prawego boku obu kwadratów, w połowie ich długości przylegają linie. W górnej części znajduje się w połowie wypełniony prostokąt. Połączony jest z kwadratami liniami ze strzałkami. Lewa strzałka skierowana jest w stronę prostokąta, a prawa w stronę prawego kwadratu.

Tekst

Czujka liniowa dymu, nadajnik i odbiornik pracujący w układzie ze zwierciadłem.

11. Ilustracja

Kwadrat z wpisaną linią, która w dolnej części połączona jest z czarnym punktem.

Tekst

Czujka ciepła punktowa.

12. Ilustracja

Kwadrat, wewnątrz którego znajduje się trójkąt bez podstawy. Nad nim skrót UV oznaczający promienie ultrafioletowe.

Tekst

Czujka płomienia, pracująca w paśmie ultrafioletu.

13. Ilustracja

Kwadrat podzielony na dwa równe prostokąty. W górnym prostokącie linia, która w dolnej części połączona jest z czarnym punktem. W dolnym prostokącie fala, przypominająca kształtem literę es.

Tekst

Czujka wielodetektorowa, detektor ciepła, detektor dymu jonizacyjny.

14. Ilustracja

Kwadrat, wewnątrz którego znajduje się symbol złożony z lini i łuku w górnej części.

Tekst

Ręczny ostrzegacz pożarowy.

15. Ilustracja

Czarny, wąski i wypełniony prostokąt.

Tekst

Izolator zwarć.

16. Ilustracja

Kwadrat, wewnątrz którego są dwie, prostopadle do siebie ustawione linie.

Tekst

Adapter liniowy boczny.

17. Ilustracja

Trapez równoramienny, nad którego górnym i krótszym bokiem są dwie strzałki. Jedna zwrócona jest w górę, a druga w dół.

Tekst

Element wejścia lub wyjścia

18. Ilustracja

Trapez równoramienny, nad którego górnym i krótszym bokiem są trzy strzałki. Wszystkie zwrócone są w dół.

Tekst

Wielowejściowy element kontrolny.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Czujka pożarowa lub ręczny ostrzegacz pożarowy, symbol ogólny

2

Czujka pożarowa liniowa, symbol ogólny

3

Sygnalizator pożarowy, symbol ogólny

4

Czujka pożarowa ze wskaźnikiem zadziałania

5

Czujka pożarowa z izolatorem zwarć

6

Czujka dymu punktowa

7

Czujka dymu jonizacyjna

8

Czujka dymu optyczna, rozproszeniowa

9

Czujka dymu liniowa, symbol ogólny bez wyróżnienia nadajnika i odbiornika

10

Czujka liniowa dymu, nadajnik i odbiornik pracujący w układzie ze zwierciadłem

11

Czujka ciepła punktowa

12

Czujka płomienia, pracująca w paśmie ultrafioletu

13

Czujka wielodetektorowa, detektor ciepła, detektor dymu jonizacyjny

14

Ręczny ostrzegacz pożarowy

15

Izolator zwarć

16

Adapter liniowy boczny

17

Element wejścia/wyjścia

18

Wielowejściowy element kontrolny

System sygnalizacji pożaru (SSP). Symbole graficzne.

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Rodzaje systemów SSP

System konwencjonalny

Ilustracja zatytułowana jest System konwencjonalny. Przedstawia schematyczny podział elementów w Centrali Sygnalizacji Pożarowej systemu konwencjonalnego. Elementy podzielone są na trzy kolumny złożone z połączonych liniami kwadratów. W pierwszej kolumnie są jasno niebieskie kwadraty symbolizujące punktowe czujki pożarowe. W drugiej kolumnie są trzy niebieskie kwadraty z symbolem złożonym z łuki i linii. Symbolizują ręczne ostrzegacze pożarowe. W trzeciej kolumnie znajdują się dwa jasnoniebieskie kwadrat opisane jako Ex i symbolizujące punktowe czujki pożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz granatowy kwadrat z dwoma odcinkami. To separator. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z opisem lub nazwą symbolu.

1. Tekst

W centrali systemu konwencjonalnego, informacja o pożarze będzie wskazywana z dokładnością do linii dozorowej, a więc grupy czujek na niej zainstalowanych, obsługujących jedną strefę dozorową, obejmującą maksymalnie pięć pomieszczeń lub dziesięć pomieszczeń, w przypadku zastosowania wskaźników zadziałania.

2. Ilustracja

Jasnoniebieski kwadrat

Tekst

Czujka pożarowa punktowa.

3. Ilustracja

Kwadrat, wewnątrz którego znajduje się symbol złożony z lini i łuku w górnej części.

Tekst

Ręczny ostrzegacz pożarowy.

4. Ilustracja

Ciemnoniebieski kwadrat z dwiema liniami połączonymi pod kątem rozwartym.

Tekst

Separator.

5. Ilustracja

Jasnoniebieski kwadrat opisany jako Ex.

Tekst

Czujka pożarowa punktowa w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

5

1

W centrali systemu konwencjonalnego, informacja o pożarze będzie wskazywana z dokładnością do linii dozorowej, a więc grupy czujek na niej zainstalowanych, obsługujących jedną strefę dozorową, obejmującą maksymalnie 5 pomieszczeń lub 10 pomieszczeń, w przypadku zastosowania wskaźników zadziałania.

2

Czujka pożarowa punktowa

3

Ręczny ostrzegacz pożarowy

4

Separator

5

Czujka pożarowa punktowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

System konwencjonalny

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

System adresowalny

Powrót do spisu treści

Rodzaje linii dozorowych

Linie dozorowe otwarte promieniowe (klasa B)

Ilustracja zatytułowana jest Linie dozorowe otwarte promieniowe klasy B. Przedstawia linię pięciu czujek połączonych z jednostką centralną. Z przodu jednostki znajduje się panel sterujący z wyświetlaczem i przyciskami. Na ilustracji znajduje się punkt interaktywny, po kliknięciu którego pojawia się ramka z tekstem.

1. Linie dozorowe otwarte promieniowe klasy B - umożliwiają jednostronne zasilanie czujek oraz transmisję informacji o ich stanie. Zwarcie linii dozorowej eliminuje wszystkie czujki zainstalowane na linii, bez zainstalowanych izolatorów zwarć. Przerwa w linii dozorowej eliminuje czujki zainstalowane za miejscem uszkodzenia względem CSP.

Zasób oparty o element wizualny.

1

1

Linie dozorowe otwarte promieniowe (klasa B) - umożliwiają jednostronne zasilanie czujek oraz transmisję informacji o ich stanie. Zwarcie linii dozorowej eliminuje wszystkie czujki zainstalowane na linii (bez zainstalowanych izolatorów zwarć). Przerwa w linii dozorowej eliminuje czujki zainstalowane za miejscem uszkodzenia (względem CSP).

Linie dozorowe otwarte promieniowe (klasa B)

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Linie dozorowe pętlowe (klasa A)

Linie boczne

Powrót do spisu treści

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Ilustracja zatytułowana jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy, w skrócie DSO. Przedstawia schemat systemu ostrzegawczego. Centrala sygnalizacji pożarowej połączona jest z centralą DSO. Centrala DSO składa się z: panelu obsługi, czyli na przykład wskaźników, sygnalizatorów, korektorów barwy tonu; mikrofonu alarmowego; generatora komunikatorów; interfejsu alarmu pożarowego; wzmacniaczy mocy i zasilacza EN-54-4. Do wzmacniaczy podłączone są cztery linie głośników. Każda złożona z trzech głośników. Głośniki podzielone są na dwie strefy - pierwszą i drugą. W każdej strefie znajdują się dwie linie. Każda linia zakończona jest modułem kontroli linii. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Przeznaczenie.

Tekst

Dźwiękowy system ostrzegawczy to system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru, a także na żądanie operatora.

2. W jakich obiektach jest wymagany DSO – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinien znajdować się dźwiękowy system ostrzegawczy, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Stosowanie DSO wymagane jest w:

- budynkach handlowych lub wystawowych:

- jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 metrów kwadratowych;

- wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 metrów kwadratowych;

- salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;

- kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;

- szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

- budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

- budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

- stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

- dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

3. Budowa DSO

Tekst

Elementy wchodzące w skład DSO:

Centrala i moduły funkcjonalne

Centrala DSO (CDSO) steruje całym systemem. W jej skład wchodzą: wzmacniacze mocy, generator komunikatów, mikrofon alarmowy, panel obsługi oraz interfejs do centrali sygnalizacji pożaru. Centrala może ponadto zawierać korektor częstotliwości i kompensator szumów z otoczenia. Może być rozmieszczona w więcej niż w jednej obudowie.

Moduł zasilania

CDSO jest zasilana z zasilacza, który może znajdować się wewnątrz obudowy centrali, w oddzielnej obudowie lub w obudowie centrali sygnalizacji pożaru. W ostatnich dwóch przypadkach musi być zapewnione zasilanie redundantne, aby przerwa lub zwarcie w jednym obwodzie nie zakłócało pracy CDSO. Do zasilania w energię z sieci elektroenergetycznej DSO musi mieć własny obwód elektryczny z oddzielnym, oznaczonym zabezpieczeniem.

Wzmacniacze

Odpowiadają za jakość przekazywanych komunikatów ostrzegawczych, dotyczących np. zagrożenia pożarowego.

Akumulatory

Zapewniają zasilanie DSO w sytuacji pożarowej.

Mikrofon, panel obsługi

Mikrofon strażaka służy do nadawania komunikatów alarmowych przez osobę przeprowadzającą ewakuację. Panel obsługi umożliwia nadawanie gotowych komunikatów alarmowych.

Głośniki DSO

Służą do przekazywania dźwięku na chronionym obszarze. Dzielą się na dwa typy, w zależności od miejsca montażu:

- typ A – do stosowania wewnątrz obiektów;

- typ B – do stosowania na zewnątrz obiektów.

4. Opis zjawisk związanych z pracą DSO.

Tekst

W przypadku pożaru ludzie potrzebują jasnych informacji i konkretnych wskazówek, jak postępować. Adekwatne informacje przekazywane w komunikatach decydują o prawidłowym zachowaniu osób, do których są one kierowane.

Tło akustyczne

Jest to hałas z otoczenia występujący przy włączonym mikrofonie strażaka. Poziom sygnału szumu tła przy mikrofonie nie może być większy niż 70 decybeli.

Pogłos

Zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od powierzchni pomieszczenia.

Odbicie/echo

Fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio. Wrażenie echa pojawia się, gdy opóźnienie pomiędzy falą bezpośrednią a falą odbitą jest większe niż 100 milisekund. Przy krótszym opóźnieniu mamy do czynienia z pogłosem.

Sprzężenie zwrotne

Zjawisko wycia/dzwonienia. Pojawia się, gdy sygnał, który jest emitowany z głośników, zostaje odebrany przez mikrofon, zarówno w fazie, jak i z odpowiednią głośnością, i wprowadzony do systemu dźwiękowego. Jest on ponownie wzmacniany i odtwarzany przez głośniki.

Sposobami na ograniczenie ww. zjawisk są: użycie mikrofonu dobrej jakości, ograniczenie liczby jednocześnie nadających mikrofonów, odizolowanie od źródeł dźwięku (wyciszenie) pomieszczenia, w którym znajduje się mikrofon.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Dźwiękowy system ostrzegawczy to system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru, a także na żądanie operatora.

2

W jakich obiektach jest wymagany DSO – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinien znajdować się dźwiękowy system ostrzegawczy, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Stosowanie DSO wymagane jest w:

- budynkach handlowych lub wystawowych:

- jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 mIndeks górny 2;

- wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 mIndeks górny 2;

- salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;

- kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;

- szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;

- budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

- budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

- stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

- dworcach i portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

3

Budowa DSO

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Elementy wchodzące w skład DSO:

Centrala i moduły funkcjonalne

Centrala DSO (CDSO) steruje całym systemem. W jej skład wchodzą: wzmacniacze mocy, generator komunikatów, mikrofon alarmowy, panel obsługi oraz interfejs do centrali sygnalizacji pożaru. Centrala może ponadto zawierać korektor częstotliwości i kompensator szumów z otoczenia. Może być rozmieszczona w więcej niż w jednej obudowie.

Moduł zasilania

CDSO jest zasilana z zasilacza, który może znajdować się wewnątrz obudowy centrali, w oddzielnej obudowie lub w obudowie centrali sygnalizacji pożaru. W ostatnich dwóch przypadkach musi być zapewnione zasilanie redundantne, aby przerwa lub zwarcie w jednym obwodzie nie zakłócało pracy CDSO. Do zasilania w energię z sieci elektroenergetycznej DSO musi mieć własny obwód elektryczny z oddzielnym, oznaczonym zabezpieczeniem.

Wzmacniacze

Odpowiadają za jakość przekazywanych komunikatów ostrzegawczych, dotyczących np. zagrożenia pożarowego.

Akumulatory

Zapewniają zasilanie DSO w sytuacji pożarowej.

Mikrofon, panel obsługi

Mikrofon strażaka służy do nadawania komunikatów alarmowych przez osobę przeprowadzającą ewakuację. Panel obsługi umożliwia nadawanie gotowych komunikatów alarmowych.

Głośniki DSO

Służą do przekazywania dźwięku na chronionym obszarze. Dzielą się na dwa typy, w zależności od miejsca montażu:

- typ A – do stosowania wewnątrz obiektów;

- typ B – do stosowania na zewnątrz obiektów.

4

Opis zjawisk związanych z pracą DSO

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

W przypadku pożaru ludzie potrzebują jasnych informacji i konkretnych wskazówek, jak postępować. Adekwatne informacje przekazywane w komunikatach decydują o prawidłowym zachowaniu osób, do których są one kierowane.

Tło akustyczne

Jest to hałas z otoczenia występujący przy włączonym mikrofonie strażaka. Poziom sygnału szumu tła przy mikrofonie nie może być większy niż 70 dB.

Pogłos

Zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od powierzchni pomieszczenia.

Odbicie/echo

Fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio. Wrażenie echa pojawia się, gdy opóźnienie pomiędzy falą bezpośrednią a falą odbitą jest większe niż 100 ms. Przy krótszym opóźnieniu mamy do czynienia z pogłosem.

Sprzężenie zwrotne

Zjawisko wycia/dzwonienia. Pojawia się, gdy sygnał, który jest emitowany z głośników, zostaje odebrany przez mikrofon, zarówno w fazie, jak i z odpowiednią głośnością, i wprowadzony do systemu dźwiękowego. Jest on ponownie wzmacniany i odtwarzany przez głośniki.

Sposobami na ograniczenie ww. zjawisk są: użycie mikrofonu dobrej jakości, ograniczenie liczby jednocześnie nadających mikrofonów, odizolowanie od źródeł dźwięku (wyciszenie) pomieszczenia, w którym znajduje się mikrofon.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wykorzystanie DSO podczas działań ratowniczych

Po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze przez straż pożarną i przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek straży pożarnej, kierujący działaniami ratowniczymi, może zastać centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego w stanie alarmowania, który został wyzwolony poprzez sygnał pochodzący z centrali sygnalizacji pożarowej. W tym czasie centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego będzie odtwarzać komunikat ostrzegawczy lub alarmowy.

W przypadku konieczności pokierowania ewakuacją w sposób inny niż zaplanowano wcześniej w komunikacie alarmowym, konieczne będzie przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi lub osobę przez niego wyznaczoną odpowiedniego komunikatu głosowego. W tym celu wykorzystuje się mikrofony alarmowe dźwiękowego systemu ostrzegawczego, a komunikat można nadawać do wszystkich lub wybranych stref.

Więcej o wykorzystaniu DSO podczas działań ratowniczych możesz dowiedzieć się w filmie instruktażowym Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych.

Powrót do spisu treści

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG)

Opis

Ilustracja zatytułowana jest Stałe Urządzenia Gaśnicze, w skrócie SUG. Przedstawia schematyczny podział stałych urządzeń gaśniczych. Dzielą się one na urządzenia wodne, pianowe i gazowe. Urządzenia wodne dzielą się na tryskaczowe, zraszaczowe i mgłowe. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Przeznaczenie.

Tekst

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia przeciwpożarowe trwale związane z obiektem budowlanym, samoczynnie uruchamiane po wykryciu pożaru i posiadające własny zapas środka gaśniczego, które przekazują informację o zaistniałym pożarze odpowiednim jednostkom.

2. W jakich obiektach są wymagane stałe urządzenia gaśnicze – na podstawie przepisów?

Tekst

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia przeciwpożarowe trwale związane z obiektem budowlanym, samoczynnie uruchamiane po wykryciu pożaru i posiadające własny zapas środka gaśniczego, które przekazują informację o zaistniałym pożarze odpowiednim jednostkom. Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się stałe urządzenia gaśnicze, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych jest wymagane w:

- archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

- muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

- ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

- budynkach handlowych lub wystawowych:

- jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 metrów kwadratowych;

- wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 metrów kwadratowych;

- budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;

- budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;

- budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

3. Podział SUG ze względu na rodzaj środka gaśniczego.

Tekst

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia przeciwpożarowe trwale związane z obiektem budowlanym, samoczynnie uruchamiane po wykryciu pożaru i posiadające własny zapas środka gaśniczego, które przekazują informację o zaistniałym pożarze odpowiednim jednostkom.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia przeciwpożarowe trwale związane z obiektem budowlanym, samoczynnie uruchamiane po wykryciu pożaru i posiadające własny zapas środka gaśniczego, które przekazują informację o zaistniałym pożarze odpowiednim jednostkom.

2

W jakich obiektach są wymagane stałe urządzenia gaśnicze – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Stałe urządzenia gaśnicze to urządzenia przeciwpożarowe trwale związane z obiektem budowlanym, samoczynnie uruchamiane po wykryciu pożaru i posiadające własny zapas środka gaśniczego, które przekazują informację o zaistniałym pożarze odpowiednim jednostkom. Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się stałe urządzenia gaśnicze, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych jest wymagane w:

- archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

- muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

- ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

- budynkach handlowych lub wystawowych:

- jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 mIndeks górny 2;

- wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 mIndeks górny 2;

- budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;

- budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;

- budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG)

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Schemat ideowy przedstawiający poszczególne elementy SUG

Ilustracja zatytułowana jest Schemat ideowy przedstawiający poszczególne elementy Stałego Urządzenia Gaśniczego, w skrócie SUG. Przedstawia schemat budynku o czterech kondygnacjach, w którym zainstalowany jest system gaśniczy. Widoczny jest zbiornik z wodą połączony z pompą i systemem rur, którymi może być rozprowadzona woda na pozostałych kondygnacjach. Na ścianie na wysokości drugiej kondygnacji znajduje się dzwon alarmowy. Na trzeciej kondygnacji stoi płonący karton. System gaśniczy został uruchomiony, a z tryskacza leci woda. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem.

1. Dzwon alarmowy

Tekst

Do alarmowania o powstaniu pożaru za pomocą sygnalizacji akustycznej zamontowano dzwon alarmowy na ścianie zewnętrznej budynku.

2. Pompa

Tekst

Opróżnianie zbiornika odbywa się za pomocą pompy głównej.

3. Zawór kontrolno-alarmowy

Tekst

Uruchamia system w przypadku spadku ciśnienia.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

1

Dzwon alarmowy

Do alarmowania o powstaniu pożaru za pomocą sygnalizacji akustycznej zamontowano dzwon alarmowy na ścianie zewnętrznej budynku.

2

Pompa

Opróżnianie zbiornika odbywa się za pomocą pompy głównej.

3

Zawór kontrolno-alarmowy

Uruchamia system w przypadku spadku ciśnienia.

Schemat ideowy przedstawiający poszczególne elementy SUG

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Podział SUG ze względu na rodzaj środka gaśniczego

Szczegółowy opis elementów wchodzących w skład SUG znajduje się w wizualizacji 3D Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Wodne tryskaczowe

Ilustracja zatytułowana jest Stałe Urządzenia Gaśnicze SUG wodne-tryskaczowe. Przedstawia schemat urządzenia złożonego z jednostki centralnej, pomp i systemu rur z tryskaczami. Na ilustracji znajduje się punkt interaktywny, po kliknięciu którego pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Wodne tryskaczowe

Tekst

Instalacja tryskaczowa to stałe urządzenie gaśnicze wodne przeznaczone do zwalczania pożarów ciał stałych i cieczy palnych. Odpowiedzialna jest za wczesne wykrycie pożaru i jego ugaszenie bądź utrzymanie pod kontrolą do czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej. System tryskaczowy gasi selektywnie – tryskacze uruchamiane są tylko w strefie objętej pożarem poprzez aktywowanie ampułki z cieczą termorozszerzalną bądź elementu topikowego w chwili przekroczenia zakładanej temperatury.

W zależności od wielkości średnicy kropli wody uzyskiwanej przez tryskacze dzielimy je na:

- konwencjonalne – średnica kropli wody: 1-5 milimetrów;

- mgłowe niskociśnieniowe – średnica kropli wody: 0,2-1 milimetrów.

Zasób oparty o element wizualny.

1

1

Wodne tryskaczowe

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Instalacja tryskaczowa to stałe urządzenie gaśnicze wodne przeznaczone do zwalczania pożarów ciał stałych i cieczy palnych. Odpowiedzialna jest za wczesne wykrycie pożaru i jego ugaszenie bądź utrzymanie pod kontrolą do czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej. System tryskaczowy gasi selektywnie – tryskacze uruchamiane są tylko w strefie objętej pożarem poprzez aktywowanie ampułki z cieczą termorozszerzalną bądź elementu topikowego w chwili przekroczenia zakładanej temperatury.

W zależności od wielkości średnicy kropli wody uzyskiwanej przez tryskacze dzielimy je na:

- konwencjonalne – średnica kropli wody: 1-5 mm;

- mgłowe niskociśnieniowe – średnica kropli wody: 0,2-1 mm.

Schemat ideowy SUG wodne-tryskaczowe

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wodne zraszaczowe

Mgłowe

Gazowe

Pianowe

Powrót do spisu treści

Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe

Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Ilustracja zatytułowana jest Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przedstawia schemat instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Całość zarządzana jest za pomocą komputerowego systemu zarządzania budynkiem. Jest on połączony z centralą, która posiada włączniki i wyłączniki kolejnych urządzeń systemu. Na linie instalacji awaryjnej składają się lampy i oświetlenie znaków ewakuacyjnych. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z ilustracją lub z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Przeznaczenie

Tekst

Celem instalowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w budynku, w którym na skutek braku zasilania przestaje działać oświetlenie, co powoduje nastanie ciemności.

2. W jakich obiektach jest wymagane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinno znajdować się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Stosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wymagane jest w:

- w pomieszczeniach:

- widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych;

- audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób;

- wystawowych w muzeach;

- o powierzchni netto ponad 1000 metrów kwadratowych w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;

- o powierzchni netto ponad 2000 metrów kwadratowych w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych;

- na drogach ewakuacyjnych:

- z pomieszczeń wymienionych powyżej w punkcie pierwszym;

- oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;

- w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się;

- w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

3. Oświetlenie awaryjne

Ilustracja

Oświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie zapasowe. W dalszej kolejności oświetlenie ewakuacyjne dzieli się na: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej i oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej obejmuje znaki bezpieczeństwa.

4. Rozmieszczenie oświetlenia awaryjnego

Tekst

- W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej bezpieczną ewakuację wskazane jest, aby oprawy oświetlenia awaryjnego umieszczane były co najmniej 2 metry nad podłogą.

- W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy ewakuacyjne powinny być umieszczane:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;

- przy każdej zmianie kierunku;

- w pobliżu każdej zmiany poziomu;

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy.

- System zasilania zapasowego musi dostarczyć energii na minimum godzinę pracy oświetlenia.

5. System zarządzania budynkiem

Tekst

System automatyki budynkowej, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu.

6. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

Tekst

Zadaniem oprawy oświetlenia ewakuacyjnego jest doświetlenie znaków znajdujących się przy wyjściach awaryjnych, jak również poprawa widoczności drogi ewakuacyjnej.

7. Centrala

Tekst

Systemy centralnego sterowania oprawami pozwalają na integrowanie zarówno monitorowania, jak i kontroli pracy wielu opraw oświetlenia awaryjnego.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

5

6

7

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Celem instalowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w budynku, w którym na skutek braku zasilania przestaje działać oświetlenie, co powoduje nastanie ciemności.

2

W jakich obiektach jest wymagane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinno znajdować się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Stosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wymagane jest w:

- w pomieszczeniach:

- widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych;

- audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób;

- wystawowych w muzeach;

- o powierzchni netto ponad 1000 mIndeks górny 2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;

- o powierzchni netto ponad 2000 mIndeks górny 2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych;

- na drogach ewakuacyjnych:

- z pomieszczeń wymienionych powyżej;

- oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;

- w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się;

- w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

3

4

Rozmieszczenie oświetlenia awaryjnego

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

- W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej bezpieczną ewakuację wskazane jest, aby oprawy oświetlenia awaryjnego umieszczane były co najmniej 2 m nad podłogą.

- W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy ewakuacyjne powinny być umieszczane:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;

- przy każdej zmianie kierunku;

- w pobliżu każdej zmiany poziomu;

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy.

- System zasilania zapasowego musi dostarczyć energii na minimum godzinę pracy oświetlenia.

5

System zarządzania budynkiem

System automatyki budynkowej, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu.

6

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

Zadaniem oprawy oświetlenia ewakuacyjnego jest doświetlenie znaków znajdujących się przy wyjściach awaryjnych, jak również poprawa widoczności drogi ewakuacyjnej.

7

Centrala

Systemy centralnego sterowania oprawami pozwalają na integrowanie zarówno monitorowania, jak i kontroli pracy wielu opraw oświetlenia awaryjnego.

Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Przeznaczenie

Ilustracja zatytułowana jest Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe. Przedstawia dwie otwartą szafki hydrantu. Wewnątrz szafki po lewej znajduje się zawór wraz z przyłączem wodnym, bęben z nawiniętym wężem, zakończonym prądownicą oraz gaśnica. Wewnątrz szafki po prawej znajdują się dwa zawory wraz z przyłączami wodnymi. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio lub z nazwą elementu hydrantu.

1. Przeznaczenie

Tekst

Hydrant wewnętrzny jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do poboru wody, celem gaszenia pożarów grupy A. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku.

Zawór hydrantowy to urządzenie montowane w suchych lub nawodnionych pionach przeciwpożarowych, posiadające nasadę tłoczną 52 wraz z pokrętłem (zaworem), umożliwiającym przyłączenie węża pożarniczego oraz otwieranie i zamykanie przepływu wody.

2. Zawór wraz z pokrętłem.

3. Nasada tłoczona.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

1

Przeznaczenie

Hydrant wewnętrzny jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do poboru wody, celem gaszenia pożarów grupy A. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku.

Zawór hydrantowy to urządzenie montowane w suchych lub nawodnionych pionach przeciwpożarowych, posiadające nasadę tłoczną 52 wraz z pokrętłem (zaworem), umożliwiającym przyłączenie węża pożarniczego oraz otwieranie i zamykanie przepływu wody.

2

Zawór wraz z pokrętłem

3

Nasada tłoczona

Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Obiekty, budowa, typy

Hydrant 25

Hydrant 33

Hydrant 52

Powrót do spisu treści

Hydranty zewnętrzne

Przeznaczenie, obiekty

Ilustracja zatytułowana jest Hydranty zewnętrzne. Przedstawia dwa rodzaje hydrantów: nadziemny i podziemny. Hydrant nadziemny wystaje nad poziom gruntu. Ma formę rury zakończonej zaworem i dwoma zamkniętymi złączami do węży. Pod poziomem gruntu przyłączony jest do instalacji doprowadzającej wodę. Hydrant podziemny znajduje się pod poziomem gruntu, w komorze z otwieraną pokrywą. Rura hydrantu połączona jest z rurami doprowadzającymi wodę. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Przeznaczenie.

Tekst

Hydrant zewnętrzny to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Jest wyposażony w zawór i złącze do węża. Jest stosowany w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych.

2. W jakich obiektach są wymagane hydranty zewnętrzne – na podstawie przepisów?

Tekst

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Hydrant zewnętrzny to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Jest wyposażony w zawór i złącze do węża. Jest stosowany w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych.

2

W jakich obiektach są wymagane hydranty zewnętrzne – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Hydranty zewnętrzne

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Hydrant nadziemny

Hydrant podziemny

Powrót do spisu treści

Pompy w pompowniach przeciwpożarowych

Przeznaczenie, obiekty

Ilustracja zatytułowana jest Pompy w pompowniach przeciwpożarowych. Zdjęcie przedstawia pompę przeciwpożarową. Składa się ona z rur, okrągłych zaworów i zegarów pomiarowych. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Przeznaczenie.

Tekst

Pompy pożarnicze w pompowniach przeciwpożarowych to urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych takich jak instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.

2. W jakich obiektach są wymagane pompy pożarnicze – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się pompy pożarnicze, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz jakie powinny spełnić wymagania jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej, w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań: Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

- dla hydrantu 25 - 1,0 decymetra sześciennego na sekundę;

- dla hydrantu 33 - 1,5 decymetra sześciennego na sekundę;

- dla hydrantu 52 - 2,5 decymetra sześciennego na sekundę;

- dla zaworu 52 - 2,5 decymetra sześciennego na sekundę.

2. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ustępie 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0,2 Mega Pascala.

3. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności określonej w ustępie 1 punkt 4, nie powinno być mniejsze niż 0,2 Megapascala.

4. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 Megapascala, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 Megapascala.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

1. jednego hydrantu wewnętrznego - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 metrów kwadratowych;

2. dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 - w budynkach niewymienionych w punktach 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową;

3. czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:

1. w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25 metrów,

2. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 Megadżuli na metr kwadratowy i powierzchni przekraczającej 3 000 metrów kwadratowych.

Podstawowym źródłem energii dla pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinna być sieć elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa wystarczającym na 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu.

Przy zapotrzebowaniu na wodę do celów przeciwpożarowych przekraczającym 20 decymetrów sześciennych na sekundę:

- pompy należy zasilać z dwóch odrębnych źródeł energii, podstawowego i rezerwowego, przy czym jako źródło rezerwowe dopuszcza się agregat prądotwórczy napędzany silnikiem, o którym mowa w ustępie 1;

- w przypadku pracy pomp w systemie ciągłego podawania wody w pompowni należy zapewnić co najmniej dwie pompy, w tym jedną rezerwową o parametrach nie niższych od parametrów największej z zainstalowanych pomp.

Pompy powinny zapewniać wymagane ciśnienie przy największym poborze wody w hydrantach położonych najwyżej lub najbardziej niekorzystnie.

Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy.

Napęd pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinien spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.

Pompy zasila się z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w obiekcie, spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Pompy pożarnicze w pompowniach przeciwpożarowych to urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych takich jak instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.

2

W jakich obiektach są wymagane pompy pożarnicze – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się pompy pożarnicze, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz jakie powinny spełnić wymagania jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej, w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań: Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

- dla hydrantu 25 - 1,0 dmIndeks górny 3/s

- dla hydrantu 33 - 1,5 dmIndeks górny 3/s;

- dla hydrantu 52 - 2,5 dmIndeks górny 3/s;

- dla zaworu 52 - 2,5 dmIndeks górny 3/s

2. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.

3. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności określonej w ust. 1 pkt 4, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa.

4. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

1. jednego hydrantu wewnętrznego - w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 mIndeks górny 2;

2. dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 - w budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową;

3. czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:

1. w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25 m,

2. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/mIndeks górny 2 i powierzchni przekraczającej 3 000 mIndeks górny 2.

Podstawowym źródłem energii dla pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinna być sieć elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa wystarczającym na 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu.

Przy zapotrzebowaniu na wodę do celów przeciwpożarowych przekraczającym 20 dm3/s:

- pompy należy zasilać z dwóch odrębnych źródeł energii, podstawowego i rezerwowego, przy czym jako źródło rezerwowe dopuszcza się agregat prądotwórczy napędzany silnikiem, o którym mowa w ust. 1;

- w przypadku pracy pomp w systemie ciągłego podawania wody w pompowni należy zapewnić co najmniej dwie pompy, w tym jedną rezerwową o parametrach nie niższych od parametrów największej z zainstalowanych pomp.

Pompy powinny zapewniać wymagane ciśnienie przy największym poborze wody w hydrantach położonych najwyżej lub najbardziej niekorzystnie.

Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy.

Napęd pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinien spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.

Pompy zasila się z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w obiekcie, spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Pompy w pompowniach przeciwpożarowych

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Schemat budowy

Powrót do spisu treści

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Opis

Ilustracja zatytułowana jest Przeciwpożarowe klapy odcinające. Przedstawia przeciwpożarową klapę odcinającą. Składa się ona z kwadratowej ramy oraz otwieranej klapy. Klapa na grafice jest otwarta. Po wewnętrznej stronie ramy znajduje się uszczelka. Na boku ramy widoczny jest mechanizm wyzwalająco sterujący oraz wyzwalacz. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio lub grafiką lub nazwą i opisem elementu klapy.

1. Przeznaczenie

Tekst

Klapy przeciwpożarowe przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające lub w instalacji oddymiającej jako elementy odpowiedzialne za kontrolę rozprzestrzeniania się dymu. Podstawową funkcją klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, ciepła i dymu bądź transport gorących gazów.

2. W jakich obiektach są wymagane przeciwpożarowe klapy odcinające – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się przeciwpożarowe klapy odcinające, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).

3. Schemat działania

Ilustracja

Przedstawia schemat działania klap odcinających. W momencie pożaru dym w pomieszczeniu unosi się w stronę sufitu. Przechodzi przez nawiewniki sufitowe, a klapy odcinające nie pozwalają na jego dalsze rozprzestrzenianie.

4. Przekładka izolacyjno-usztywniająca - zapewnia odpowiednią izolację termiczną oraz usztywnienie klapy w otworze.

5. Obudowa - standardowa obudowa jest wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

6. Uszczelka pęczniejąca - kiedy zostaje wystawiona na działanie ognia, materiał pęczniejący zawarty w termoplastycznym dodatku rozszerza się kilkanaście razy w stosunku do podstawowej grubość uszczelki.

7. Przegroda odcinająca - Oddziela strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.

8. Ramka chroniąca przegrodę - standardowa ramka jest wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, zapewnia odpowiednią izolację termiczną.

9. Mechanizm wyzwalająco-sterujący - umożliwia zamykanie się klapy na skutek działania sprężyny napędowej umieszczonej w mechanizmie.

10. Wyzwalacz termoelektryczny lub termiczny - powoduje uruchomienie mechanizmu wyzwalająco-sterującego. Do najbardziej popularnych należą klapy z wyzwalaczem termicznym topikowym, którego zamknięcie następuje w konkretnej temperaturze oraz z elektromagnetycznym mechanizmem spustowym.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Klapy przeciwpożarowe przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające lub w instalacji oddymiającej jako elementy odpowiedzialne za kontrolę rozprzestrzeniania się dymu. Podstawową funkcją klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, ciepła i dymu bądź transport gorących gazów.

2

W jakich obiektach są wymagane przeciwpożarowe klapy odcinające – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się przeciwpożarowe klapy odcinające, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).

3

Schemat działania

4

Przekładka izolacyjno-usztywniająca

Zapewnia odpowiednią izolację termiczną oraz usztywnienie klapy w otworze.

5

Obudowa

Standardowa obudowa jest wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

6

Uszczelka pęczniejąca

Kiedy zostaje wystawiona na działanie ognia, materiał pęczniejący zawarty w termoplastycznym dodatku rozszerza się kilkanaście razy w stosunku do podstawowej grubość uszczelki.

7

Przegroda odcinająca

Oddziela strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.

8

Ramka chroniąca przegrodę

Standardowa ramka jest wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, zapewnia odpowiednią izolację termiczną.

9

Mechanizm wyzwalająco-sterujący

Umożliwia zamykanie się klapy na skutek działania sprężyny napędowej umieszczonej w mechanizmie.

10

Wyzwalacz termoelektryczny lub termiczny

Powoduje uruchomienie mechanizmu wyzwalająco-sterującego. Do najbardziej popularnych należą klapy z wyzwalaczem termicznym topikowym (ich zamknięcie następuje w konkretnej temperaturze) oraz z elektromagnetycznym mechanizmem spustowym.

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Siłownik

Element topnikowy

Powrót do spisu treści

Urządzenia oddymiające

Opis

Ilustracja zatytułowana jest Urządzenia oddymiające. Przedstawia schemat budynku o pięciu kondygnacjach. Na każdej kondygnacji po lewej stronie znajdują się pomieszczenia, a po prawej stronie jest klatka schodowa. Na trzeciej kondygnacji jest pożar. Dym rozprzestrzenia się na wyższe kondygnacje. Na kondygnacji, na której jest pożar znajduje się przycisk napowietrzania oraz otwarte okno. Na dolnej kondygnacji umieszczony jest przycisk oddymiania. Na ostatniej kondygnacji na ścianie znajduje się centrala oddymiania, a na suficie czujka pożarowa. Klapa oddymiająca na dachu jest otwarta. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio lub nazwą i opisem.

1. Przeznaczenie

Tekst

Urządzenia oddymiające są odpowiedzialne za skuteczne odprowadzanie dymu, tak by nie utrzymywał się on na drogach ewakuacyjnych. Pozwala to na uniknięcie ograniczenia widoczności wewnątrz budynku czy zagrożenia zatruciem toksycznymi oparami.

2. W jakich obiektach są wymagane urządzenia oddymiające – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się urządzenia oddymiające, są:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Obiekty, w których występuje obowiązek stosowania urządzeń oddymiających:

- W budynkach:

- niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II;

- średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;

- niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 Megadżuli na metr kwadratowy lub pomieszczenie zagrożone wybuchem;

należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

- W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.

- W krytym ciągu pieszym - pasażu, do którego przylegają lokale handlowe i usługowe, oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

- W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.

- Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych innych niż ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW), powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.

- Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej PM, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

3. Klapa oddymiająca z napięciem elektrycznym - element systemu oddymiania montowany na dachu obiektu. Jej głównym zadaniem jest odprowadzenie ciepła, dymu i toksycznych gazów powstałych wskutek pożaru.

4. Czujka pożarowa - optyczna czujka dymowa - komponent systemu sygnalizacji pożarowej zawierający przynajmniej jeden czujnik, który stale lub okresowo sprawdza, czy wystąpiło dane zjawisko fizyczne lub chemiczne towarzyszące pożarowi.

5. Centrala oddymiania - odbiera i przekazuje sygnały między urządzeniami alarmowymi i siłownikami.

6. Fasadowe okno napowietrzające - ma za zadanie utworzenie korytarza powietrznego wraz z klapą dymową bądź oknem oddymiającym i jak najszybsze odprowadzenie dymu z obiektu.

7. Przycisk napowietrzania - służy do wspomagania napowietrzania.

8. Przycisk oddymiania - wzbudza działanie systemu oddymiającego.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Urządzenia oddymiające są odpowiedzialne za skuteczne odprowadzanie dymu, tak by nie utrzymywał się on na drogach ewakuacyjnych. Pozwala to na uniknięcie ograniczenia widoczności wewnątrz budynku czy zagrożenia zatruciem toksycznymi oparami.

2

W jakich obiektach są wymagane urządzenia oddymiające – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się urządzenia oddymiające, są:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Obiekty, w których występuje obowiązek stosowania urządzeń oddymiających:

- W budynkach:

- niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II;

- średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;

- niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/mIndeks górny 2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem;

należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

- W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.

- W krytym ciągu pieszym (pasażu), do którego przylegają lokale handlowe i usługowe, oraz w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

- W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.

- Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych innych niż ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW), powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.

- Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej PM, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

3

Klapa oddymiająca z napięciem elektrycznym

Element systemu oddymiania montowany na dachu obiektu. Jej głównym zadaniem jest odprowadzenie ciepła, dymu i toksycznych gazów powstałych wskutek pożaru.

4

Czujka pożarowa (optyczna czujka dymowa)

Komponent systemu sygnalizacji pożarowej zawierający przynajmniej jeden czujnik, który stale lub okresowo sprawdza, czy wystąpiło dane zjawisko fizyczne lub chemiczne towarzyszące pożarowi.

5

Centrala oddymiania

Odbiera i przekazuje sygnały między urządzeniami alarmowymi i siłownikami.

6

Fasadowe okno napowietrzające

Ma za zadanie utworzenie korytarza powietrznego wraz z klapą dymową bądź oknem oddymiającym i jak najszybsze odprowadzenie dymu z obiektu.

7

Przycisk napowietrzania

Służy do wspomagania napowietrzania.

8

Przycisk oddymiania

Wzbudza działanie systemu oddymiającego.

Urządzenia oddymiające.

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Rodzaje systemów oddymiania

Powrót do spisu treści

Kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe

Opis

Ilustracja zatytułowana jest Kurtyny, drzwi, bramy przeciwpożarowe. Przedstawia dwie kurtyny: stałą z przodu i elastyczną z tyłu. Obie kurtyny są prostokątne. Kurtyna stała złożona jest z blachy i pionowych oraz poziomych elementów nośnych w formie metalowych kątowników. W przedniej części kurtyny znajdują się dwa elementy usztywniające wykonane ze stalowych rur kwadratowych. Kurtyna elastyczna składa się z uchwytów, kasety, tkaniny dymoszczelnej, obciążenia i maskownicy. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Przeznaczenie

Tekst

Kurtyny, drzwi i bramy przeciwpożarowe wspomagają działanie automatycznego systemu oddymiania i odprowadzania ciepła. Służą do tworzenia stref gromadzenia się dymu albo do tworzenia kanałów dymowych.

2. W jakich obiektach są wymagane kurtyny, drzwi i bramy przeciwpożarowe – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą wymogi stosowania kurtyn dymowych, drzwi i bram przeciwpożarowych są:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, drzwi przeciwpożarowe należy montować w budynkach przeznaczenia publicznego, a także w domach wielorodzinnych, bezpośrednio pomiędzy garażem a samym budynkiem.

Stosowanie kurtyny przeciwpożarowej jest wymagane do oddzielenia:

1. widowni, o liczbie miejsc przekraczającej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 150 metrów kwadratowych lub o kubaturze brutto przekraczającej 1200 metrów sześciennych,

2. kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczającej 100 metrów kwadratowych, od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 300 metrów kwadratowych lub o kubaturze brutto przekraczającej 6000 metrów sześciennych.

Ponadto sceny, o których mowa wyżej , powinny być wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

3. Rodzaje kurtyn, drzwi i bram przeciwpożarowych

Tekst

Kurtyny przeciwpożarowe dzielimy na:

- stałe;

- elastyczne.

Drzwi i bramy przeciwpożarowe ze względu na rodzaj materiału wykonania dzielimy na:

- drewniane;

- stalowe;

- aluminiowe.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Kurtyny, drzwi i bramy przeciwpożarowe wspomagają działanie automatycznego systemu oddymiania i odprowadzania ciepła. Służą do tworzenia stref gromadzenia się dymu albo do tworzenia kanałów dymowych.

2

W jakich obiektach są wymagane kurtyny, drzwi i bramy przeciwpożarowe – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą wymogi stosowania kurtyn dymowych, drzwi i bram przeciwpożarowych są:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, drzwi przeciwpożarowe należy montować w budynkach przeznaczenia publicznego, a także w domach wielorodzinnych, bezpośrednio pomiędzy garażem a samym budynkiem.

Stosowanie kurtyny przeciwpożarowej jest wymagane do oddzielenia:

1. widowni, o liczbie miejsc przekraczającej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 150 mIndeks górny 2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 1200 mIndeks górny 3,

2. kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczającej 100 mIndeks górny 2, od sceny teatralnej o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 300 mIndeks górny 2 lub o kubaturze brutto przekraczającej 6000 mIndeks górny 3.

Ponadto sceny, o których mowa wyżej , powinny być wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

3

Rodzaje kurtyn, drzwi i bram przeciwpożarowych

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Kurtyny przeciwpożarowe dzielimy na:

- stałe;

- elastyczne.

Drzwi i bramy przeciwpożarowe ze względu na rodzaj materiału wykonania dzielimy na:

- drewniane;

- stalowe;

- aluminiowe.

Kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Kurtyna elastyczna

Kurtyna stała

Powrót do spisu treści

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Opis

Ilustracja zatytułowana jest Przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Przedstawia przeciwpożarowy wyłącznik prądu zamontowany na ścianie. Ma formę czerwonej skrzynki z szybką na przedniej ścianie. Za szybką jest czerwony przycisk, symbol młotka oraz napis: pożar. Nad wyłącznikiem wisi czerwona tabliczka z symbolem błyskawicy i napisem: przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio.

1. Przeznaczenie

Tekst

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, takich jak:

- pompy pożarowe;

- audiowizualny system ostrzegawczy;

- windy wykorzystywane przez ekipy ratownicze;

- systemy technicznych zabezpieczeń ppoż.;

- wentylacja pożarowa.

2. W jakich obiektach jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinien znajdować się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 metrów sześciennych lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

3. Z uwagi na to, iż ustawa nie precyzuje rodzaju wyłącznika, jaki należy zainstalować, najczęściej funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu pełni rozłącznik. W przypadku budynków o nieskomplikowanej instalacji elektrycznej, które z uwagi na relatywnie nieduże rozmiary stanowią jedną strefę pożarową, schemat podłączenia jest następujący: rozłącznik instaluje się pomiędzy złączem a główną rozdzielnicą, na zasilającej linii wewnętrznej.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, takich jak:

- pompy pożarowe;

- audiowizualny system ostrzegawczy;

- windy wykorzystywane przez ekipy ratownicze;

- systemy technicznych zabezpieczeń ppoż.;

- wentylacja pożarowa.

2

W jakich obiektach jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinien znajdować się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 mIndeks górny 3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

3

Z uwagi na to, iż ustawa nie precyzuje rodzaju wyłącznika, jaki należy zainstalować, najczęściej funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu pełni rozłącznik. W przypadku budynków o nieskomplikowanej instalacji elektrycznej, które z uwagi na relatywnie nieduże rozmiary stanowią jedną strefę pożarową, schemat podłączenia jest następujący: rozłącznik instaluje się pomiędzy złączem a główną rozdzielnicą, na zasilającej linii wewnętrznej.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu - opis

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Schemat budowy

Powrót do spisu treści

Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych

Ilustracja zatytułowana jest Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych. Przedstawia schemat budynku o pięciu kondygnacjach. Po lewej stronie znajduje się szyb z windą na wysokości drugiej kondygnacji. Obok, na ścianie jest przycisk sterowania. Nad szybem na dachu znajduje się otwarta klapa oddymiająca. Po prawej stronie jest klatka schodowa. Na czwartej kondygnacji jest pożar. Dym rozprzestrzenia się na piątą kondygnację i wydostaje się przez otwarte okno i klapę. Na suficie jest zamontowany czujnik. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne, po kliknięciu których pojawia się ramka z tekstem oraz z tożsamym z nim nagraniem audio lub nazwą i opisem.

1. Przeznaczenie

Tekst

Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych mają za zadanie przede wszystkim ułatwić lub umożliwić ratownikom dotarcie na określoną kondygnację w budynku wysokim.

2. W jakich obiektach są wymagane dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych – na podstawie przepisów?

Tekst

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25 metrów ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV przynajmniej jeden dźwig spełniający wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. Powinien on zapewniać dostęp do każdej strefy pożarowej na kondygnacji bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej.

3. System oddymiający - służy do oddymiania szybu dźwigu dla ekip ratowniczych.

4. Przycisk sterowania - służy do zarządzania pracą windy.

Zasób oparty o element wizualny.

1

2

3

4

1

Przeznaczenie

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych mają za zadanie przede wszystkim ułatwić lub umożliwić ratownikom dotarcie na określoną kondygnację w budynku wysokim.

2

W jakich obiektach są wymagane dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych – na podstawie przepisów

Nagranie dostępne pod adresem file:///tmp/puppeteer4qLX3k.html

Podstawą prawną regulującą, w jakich obiektach powinny znajdować się dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV przynajmniej jeden dźwig spełniający wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. Powinien on zapewniać dostęp do każdej strefy pożarowej na kondygnacji bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej.

3

System oddymiający

Służy do oddymiania szybu dźwigu dla ekip ratowniczych.

4

Przycisk sterowania

Służy do zarządzania pracą windy.

Dźwigi osobowe dla ekip ratowniczych

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treści

Miejsce na notatki

Miejsce na notatki

Powiązane ćwiczenia

5. Symbole graficzne SSP 1

- 11. Parametry techniczne centrali DSP

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Interaktywne materiały sprawdzające

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze

3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych

5. Symbole graficzne SSP 1

6. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej

7. Wskaźniki centrali CSP

8. Parametry techniczne czujki dymu optycznego

9. Testowania elementów sygnalizacyjnych panelu CSP

10. Zdarzenia w raporcie CSP

11. Parametry techniczne centrali DSP

12. Wskaźniki w centrali DSO

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Słownik pojęć dla e-materiału

clear

alarm pożarowy

ostrzeżenie o pożarze zainicjowane przez osobę lub urządzenie automatyczne (źródło - PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Wykrywanie pożaru.)

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

alarm techniczny

stan pracy, w którym centrala sygnalizuje zadziałanie jakichkolwiek nadzorowanych urządzeń zewnętrznych lub stan serwisowy czujek pożarowych

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

alarm wstępny

stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pożarowych pierwszego sygnału alarmu

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

centrala sygnalizacji pożarowej (CSP)

element składowy systemu sygnalizacji pożarowej, którego zadaniem jest zbieranie danych od elementów detekcji pożaru pożaru (czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły wejść/wyjść). Ponadto CSP umożliwia podłączenie urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalizatory optyczne, akustyczne, itp.) oraz elementów sterujących pracą urządzeń wykonawczych (urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające, itp.). CSP umożliwia także przekazanie sygnału alarmowego do najbliższej jednostki straży pożarnej (urządzenie transmisji alarmu)

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

Centrala Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (CDSO)

część składowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego, która generuje i nadaje sygnały alarmu głosowego do linii głośnikowych w sytuacji, gdy otrzymuje sygnały alarmowe z systemu sygnalizacji pożarowej i/lub z elementów ręcznej obsługi

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU)

miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierające sygnały uszkodzeniowe z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), z którego mogą być również powiadamiane firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej o uszkodzeniach tych systemów; zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych; centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

czujka pożarowa

część składowa systemu sygnalizacji pożarowej, która zawiera co najmniej jeden czujnik, który ciągle lub w odstępach czasu kontroluje co najmniej jedno odpowiednie fizyczne i/lub chemiczne zjawisko towarzyszące pożarom i który przekazuje co najmniej jeden odpowiedni sygnał do centrali sygnalizacji pożarowej

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

dwustopniowe alarmowanie

jest to alarmowanie polegające na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pożarowej, aby po wykryciu pożaru przez element liniowy (np. czujkę pożarową) w centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) był sygnalizowany alarm wstępny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgłoszenie się personelu; alarm I stopnia jest przeznaczony wyłącznie dla przeszkolonego personelu obsługującego CSP; brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejście CSP w stan alarmu głównego (alarm II stopnia); alarm II stopnia jest przeznaczony dla użytkowników obiektu chronionego instalacją sygnalizacji pożarowej; moment potwierdzenia przyjęcia alarmu wstępnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest początkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrożenia pożarowego;

jeżeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstępnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu głównego; w czasie T2 alarm wstępny może być skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pożar lub stwierdzi, że jest to alarm fałszywy

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

dym

układ koloidalny, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz, a cząstki koloidalne są cząstkami stałymi; zawiesina bardzo drobnych cząstek stałych w gazie; dym jest, obok mgły, jedną z postaci gazozolu, a najczęściej jego odmiany – aerozolu; zazwyczaj jest produktem ubocznym spalania i często towarzyszy ogniowi

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

system umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa w obiekcie

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

droga ewakuacyjna

odcinek drogi poziomej i/lub pionowej prowadzącej z dowolnego punktu budynku do wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

kategorie zagrożenia ludzi (ZL)

w obecnie obowiązujących przepisach wyróżnia się pięć kategorii zagrożenia ludzi, które określa się symbolami od ZL I do ZL V; dokładny podział na wymienione kategorie określa § 209 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR)

osoba, która oddziałuje na podległe siły podmiotów systemu ratowniczego na miejscu zdarzenia, zgodnie z przyjętymi procedurami i planami ratowniczymi, w celu wykonania określonych czynności ratowniczych

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

komunikat alarmowy

sygnał alarmu głosowego

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

linia głośnikowa

linia transmisji sygnału do jednego lub więcej głośników

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

mikrofon alarmowy

mikrofon będący częścią CDSO lub części konsoli z mikrofonem dla straży pożarnej niewchodzącej w skład CDSO, przeznaczony do obsługi przez uprawnionego i kompetentnego operatora lub KDR

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

operator systemu monitoringu (Operator)

podmiot, świadczący usługę transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmujący sygnały uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnałów Uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji sygnałów alarmów pożarowych

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

osoba kompetentna

osoba, która w związku z podjętą pracą posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby ukończyć pracę w sposób satysfakcjonujący i bezpieczny

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

ostrzegacz pożarowy

urządzenie inicjujące sygnał alarmowy w związku z wykryciem pożaru

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

płomień

strefa spalania w fazie gazowej, z której emitowane jest światło

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

prądownica wodna hydrantowa

element armatury wodnej, służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - grafika interaktywna

prąd gaśniczy

cecha charakterystyczna strumienia wody wypływającej z elementu podającego wodę, rozróżniamy następujące:

- prąd zwarty - jest strumieniem o dużej energii, przez co możemy podawać prąd wody na dalekie odległości i w określony punkt;

- prądy kropliste - to prądy o wielkości kropel od 1 mm do 3 mm; zasadniczą cecha prądów kroplistych jest ich działanie przestrzenne - wykazują działanie gaśnicze w znacznej przestrzeni;

- prąd mgłowy - charakteryzuje się bardziej efektywnym i przestrzennym działaniem niż prąd kroplisty; wielkość kropel w prądzie mgłowym wacha się w granicy od 10 do 200 mikrometrów, bywa wykorzystywany w stałych urządzeniach gaśniczych

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

pożar

niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

pożarowe urządzenie alarmowe

część składowa systemu sygnalizacji pożarowej, nie będąca częścią centrali sygnalizacji pożarowej, używana do przekazywania ostrzeżenia o pożarze, np. sygnalizator akustyczny lub optyczny

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)

część składowa systemu sygnalizacji pożarowej, używana do ręcznego inicjowania alarmu

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

ręczny ostrzegacz pożarowy typu A

ręczny ostrzegacz pożarowy uruchamiany bezpośrednio, bez wciskania przycisku po zbiciu (usunięciu) szybki

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

ręczny ostrzegacz pożarowy typu B

ręczny ostrzegacz pożarowy uruchamiany pośrednio, wymagający wciśnięcia przycisku po zbiciu (usunięciu) szybki

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

stałe urządzenia gaśnicze

urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające zapas środka gaśniczego, uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. (źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719))

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

stan pracy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)

stan Centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (CDSO) charakteryzowany przez jego sygnalizowanie na CDSO

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

stan alarmowania (pożarowego)

stan pracy, w który wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pożarowych informacji o wykryciu pożaru

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

stan dozorowania

stan pracy, w którym centrala jest zasilana ze źródła energii elektrycznej, spełniającego określone wymagania i nie jest sygnalizowany żaden inny stan pracy

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

stan testowania

stan pracy, w którym centrala sygnalizuje sprawdzanie funkcji

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

stan uszkodzenia

stan pracy, w którym centrala sygnalizuje uszkodzenie czegokolwiek w instalacji alarmowej lub swoich układów

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

strefa alarmu głosowego

odrębny obszar, znajdujący się wewnątrz obiektu lub poza nim, zawierający grupę głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przeznaczonych do przekazywania tego samego sygnału alarmu głosowego

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

sygnalizatory (tak zwanej syreny)

są urządzeniami alarmowymi, które sygnalizują alarm za pomocą dźwięku (sygnalizatory akustyczne), czasem także przy pomocy światła (sygnalizatory akustyczno-optyczne); natężenie dźwięku sygnalizatora powinno przekraczać 65 dB

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

sygnalizacja alarmowa/system alarmowy

zespół urządzeń, mogących ze sobą współpracować (kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrożeniu mienia i/lub życia

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

sygnał alarmu głosowego

sygnał alarmu pożarowego, słyszalny wewnątrz budynku, składający się z komunikatu głosowego, który może być poprzedzony gongiem

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

system sygnalizacji pożarowej (SSP)

zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu i innych stosownych działań zmierzających do ograniczenia skutków pożaru

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

wezwanie do pożaru

alarm pożarowy przekazywany przez człowieka, bezpośrednio lub telefonicznie, do stanowiska kierowania straży pożarnej

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

zagrożenie pożarowe

potencjalna możliwość utraty życia (lub zranienia) i/lub zniszczenia mienia w wyniku pożaru

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Przewodnik dla nauczyciela

Autor przewodnika: Artur Luzar

Konsultant przewodnika: Dariusz Ruchała

Spis treści

- Podstawowe informacje o e-materiale

- Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym

- Opis interaktywnych materiałów sprawdzających dla e-materiału

- Wykorzystanie e-materiału do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e-materiału

Podstawowe informacje o e-materiale

Tytuł e-materiału

Urządzenia przeciwpożarowe

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu

Technik pożarnictwa 311919

Kod i nazwa kwalifikacji

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Oznaczenie i nazwa jednostki efektów kształcenia

BPO.04.2. Identyfikowanie zagrożeń

Efekty kształcenia i odpowiadające im kryteria weryfikacji właściwe dla e-materiału

BPO.04.2 15) rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16) wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru:

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17) rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze:

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Cele ogólne e-materiału

Materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi:

- kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

- przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Celem ogólnym jest przygotowanie uczącego się do rozróżniania systemów sygnalizacji pożarowej, wykorzystania urządzeń sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru oraz rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych, a także wykorzystanie przedmiotowej wiedzy w działaniach ratowniczych.

Struktura e-materiału, tytuły materiałów multimedialnych wraz z ich typem

- „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej” - film instruktażowy

- „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych” - film instruktażowy

- „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” - wizualizacja 3D

- „Elementy stałych urządzeń gaśniczych” - wizualizacja 3D

- „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych” - schemat interaktywny

- Interaktywne materiały sprawdzające

- Słownik pojęć dla e-materiału

- Przewodnik dla nauczyciela

- Przewodnik dla uczącego się

- Netografia i bibliografia

- Instrukcja użytkowania

Kolejność odtwarzania materiałów multimedialnych w procesie edukacyjnym:

1. Schemat interaktywny prezentujący budowę urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie.

2. Filmy instruktażowe (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

3. Wizualizacje 3D (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

Powrót do spisu treści

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym

Tytuł materiału multimedialnego

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje zadania zawodowe technika pożarnictwa oraz czynności, jakie należy wykonać podczas obsługi Centrali Sygnalizacji Pożarowej, w szczególności:

- określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

- zadania zawodowe:

- kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;

- przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

- prezentację wyglądu panelu obsługi;

- opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

- opis przycisków manipulacyjnych;

- prezentację stanów pracy centrali (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia) oraz procedurę kasowania alarmu;

- prezentację identyfikacji stref dozorowych;

- prezentację przeglądania zdarzeń.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach tematu „Zadania straży pożarnej z wykorzystaniem Centrali Sygnalizacji Pożarowej” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Film instruktażowy powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

4. Symbole graficzne SSP 1.

5. Wskaźniki centrali CSP.

6. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

7. Zdarzenia w raporcie CSP.

8. Parametry techniczne centrali DSP.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Obsługiwanie panelu Centrali Sygnalizacji Pożarowej, która może być wykorzystana podczas działań ratowniczych lub czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel odtwarza film podzielony na fragmenty tematyczne (np. takie, jak opisane w części 2.1.3). Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu całego filmu uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela zagadnienia, związanego z poszczególnymi funkcjami Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stany pracy Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”, w ramach tematu „Zadania straży pożarnej z wykorzystaniem Centrali Sygnalizacji Pożarowej”.

Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

- wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

- eksponującej (film) - pokazanie treści przedstawiającej istotne informacje i zasady działania; jest źródłem informacji dydaktycznych i powinien być wyświetlany z odpowiednim komentarzem;

- lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu, przygotowanie do egzaminu zawodowego osób uczących się.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących funkcje Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Praca w grupach

1. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi w zakresie podstawowych funkcji Centrali Sygnalizacji Pożarowej np. w postaci plakatu. Udostępnienie plakatów innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

2. Opracowanie przez grupy scenariuszy zdarzeń, w których należałoby wykazać się znajomością obsługi Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

- jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

- do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie obsługi panelu Centrali Sygnalizacji Pożarowej.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania się do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

- Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu – wykorzystanie podczas zajęć filmu instruktażowego oraz prezentowanie makiety panelu centrali z możliwością dotykania przez uczniów, wskazywanie realnych elementów makiety do wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii.

- Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

- W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.

Tytuł materiału multimedialnego

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje obsługę centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). Porusza następujące zagadnienia:

1. określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

2. zadania zawodowe:

- kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;

- przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

3. prezentacja wyglądu mikrofonu alarmowego;

4. opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

5. opis działania przycisków manipulacyjnych;

6. prezentacja stanów pracy (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia);

7. prezentowanie i wykorzystanie komunikatów zapisanych w pamięci;

8. prezentacja rozgłaszania komunikatów własnych;

9. wybór strefy lub grupy stref.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenie zajęć teoretycznych w ramach tematu „Wykorzystanie DSO podczas działań ratowniczych” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej;

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego;

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy.

Film edukacyjny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Poznanie funkcji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz wykorzystanie go podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel odtwarza film podzielony na fragmenty tematyczne (np. takie, jak opisane w części 2.1.3). Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu całego filmu uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące zagadnienia wskazanego przez nauczyciela, związanego z opisem poszczególnych funkcji DSO.

3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stany pracy centrali DSO.

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”, w ramach tematu Wykorzystanie DSO podczas działań ratowniczych.

Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

- wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

- eksponującej (film) - pokazanie treści przedstawiającej istotne informacje i zasady działania; jest źródłem informacji dydaktycznych i powinien być wyświetlany z odpowiednim komentarzem;

- lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących funkcje DSO.

Praca w grupach

1. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi w zakresie podstawowych funkcji Centrali Sygnalizacji Pożarowej, np. w postaci plakatu. Udostępnienie plakatów innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

2. Przygotowanie przez grupy uczących się scenariuszy zdarzeń, w których trzeba będzie wykorzystać obsługę DSO, np. w postaci plakatu. Udostępnienie plakatów innym grupom, wspólne omówienie trakcie zajęć.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

1. jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

2. do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji do obsługi panelu centrali DSO.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

- Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu – wykorzystanie podczas zajęć filmu instruktażowego oraz prezentowanie makiety panelu centrali DSO z możliwością dotykania przez uczniów, wskazywanie realnych elementów makiety do wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii.

- Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

- W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.

Tytuł materiału multimedialnego

Elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja 3D

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej:

- czujki pożarowe,

- ręczne ostrzegacze pożarowe,

- centrale sygnalizacji pożaru,

- sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „System Sygnalizacji Pożarowej” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

5. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

- rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

- wykorzystanie urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel pokazuje poszczególne elementy wizualizacji. Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu wszystkich elementów uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela zagadnienia, związanego z elementami Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń” w ramach tematu „System Sygnalizacji Pożarowej”.

Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

- wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

- lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących poszczególne elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

Praca w grupach

Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

- jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

- do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie rozróżniania elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

- Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu - wykorzystanie podczas zajęć wizualizacji oraz prezentowanie omawianych elementów z możliwością dotykania przez uczniów, omawianie niezrozumiałych elementów na realnych przykładach.

- Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

- W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.

Tytuł materiału multimedialnego

Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja 3D

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy stałych urządzeń gaśniczych:

- pojedyncze elementy: tryskacze i zraszacze:

a) ampułkowe - topikowe,

b) stojące (U) - wiszące (P) - horyzontalne (H),

c) klasyczne (typ C) - rozpylające (typ S) - rozpylające o płaskim strumieniu rozproszonej wody (typ F) - przyścienne (typ W);

- dysze pianowe, gazowe, aerozolowe;

- stację kontrolno-alarmową;

- zawór wzbudzający.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „Stałe urządzenia gaśnicze” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji: BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel pokazuje poszczególne elementy wizualizacji. Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu wszystkich elementów uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela stałego urządzenia gaśniczego.

3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stałe urządzenia gaśnicze.

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń” w ramach tematu „Stałe urządzenia gaśnicze”.

Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

- wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

- lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących poszczególne stałe urządzenia gaśnicze.

Praca w grupach

Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela stałe urządzenie gaśnicze. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

- jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

- do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne zlecając pracę indywidualną poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

- Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu - wykorzystanie podczas zajęć wizualizacji oraz prezentowanie omawianych elementów z możliwością dotykania przez uczniów, omawianie niezrozumiałych elementów na realnych przykładach.

- Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

- W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.

Tytuł materiału multimedialnego

Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

Typ materiału multimedialnego

Schemat interaktywny

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Schemat przedstawia w sposób graficzny drzewo podziału urządzeń przeciwpożarowych:

- system sygnalizacji pożaru (SSP),

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),

- stałe urządzenia gaśnicze (SUG).

Przedstawia pozostałe urządzenia przeciwpożarowe:

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

- hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,

- hydranty zewnętrzne,

- pompy w pompowniach przeciwpożarowych,

- przeciwpożarowe klapy odcinające,

- urządzenia oddymiające,

- kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

- dźwigi dla ekip ratowniczych.

Schemat interaktywny umożliwia przejście do elementów wizualizacji będących częścią e-zasobu.

Materiał może być wykorzystany podczas prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „Urządzenia przeciwpożarowe” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Schemat interaktywny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

5. Symbole graficzne SSP 1.

6. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

7. Wskaźniki centrali CSP.

8. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

9. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

10. Zdarzenia w raporcie CSP.

11. Parametry techniczne centrali CSP.

12. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

- rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

- wykorzystywanie urządzeń sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru,

- rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć

Praca indywidualna

Nauczyciel pokazuje poszczególne elementy. Każdy z uczących się zapisuje na kartkach to, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Po obejrzeniu wszystkich elementów uczący się przekazują kartki nauczycielowi. Nauczyciel dokonuje kategoryzacji zgłoszonych pytań i wyjaśnia wątpliwości na następnych zajęciach.

Praca w grupach

1. Nauczyciel dzieli uczących się na grupy (od 4 do 6 osób) i każdej wręcza zestaw zgłoszonych pytań i wątpliwości do wyjaśnienia. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi i wyjaśnienia pod koniec zajęć.

2. Każda grupa otrzymuje zadania do szczegółowego opracowania, np. w postaci prezentacji, dotyczące wskazanego przez nauczyciela elementu schematu (elementy opisane w pkt. 2.5.3.)

3. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne stałe urządzenia gaśnicze.

4. Grupy przygotowują plakaty prezentujące poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

Praca z całym zespołem

Materiał multimedialny można wykorzystać podczas zajęć z przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń” w ramach tematu „Urządzenia przeciwpożarowe”.

Zajęcia można prowadzić przy użyciu metody:

- wykładu – jako uzupełnienie omawianego tematu;

- lekcji odwróconej – zapoznanie uczniów z materiałem przed zajęciami w celu omówienia i poszerzenia tematyki oraz wynikającej z niej problemów - praca z całym zespołem.

Wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami

Praca indywidualna

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących poszczególne urządzenie przeciwpożarowe stosowane w obiektach.

Praca w grupach

1. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela stałe urządzenie gaśnicze. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

2. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów przedstawiających wskazane przez nauczyciela elementy systemu sygnalizacji pożarowej. Udostępnienie plakatów innym grupom. Omówienie plakatów na zajęciach.

Materiał multimedialny można wykorzystać:

- jako przygotowanie do lekcji odwróconej,

- do metody praktycznej – instrukcji – uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych oraz elementów systemu sygnalizacji pożarowej.

Nauczyciel może wykorzystać materiały multimedialne jako zlecenie pracy indywidualnej poza zajęciami w celu powtórzenia materiału, przygotowania do sprawdzianu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osób uczących się.

Wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się

- Bazowanie na przekazie polisensorycznym (wielozmysłowym), by zwiększyć możliwości odbioru i wzmacniać wartość przekazu - wykorzystanie podczas zajęć schematu interaktywnego oraz prezentowanie omawianych elementów z możliwością dotykania przez uczniów, omawianie niezrozumiałych elementów na realnych przykładach.

- Bieżące weryfikowanie stopnia zrozumienia przekazywanych treści. Modyfikowanie zadań i pytań, jeśli są dla kogoś niezrozumiałe.

- W tym miejscu można też aktywizować uczniów zdolnych prosząc, by sami wytłumaczyli, jak rozumieją dane zadanie. Przy tłumaczeniu zadań warto stosować przykłady i wzory rozwiązań, czyli opierać się na konkretach tam, gdzie jest to możliwe.

Powrót do spisu treści

Opis interaktywnych materiałów sprawdzających dla e-materiału

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru - Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

Opis materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Zawiera 10 pytań obejmujących zadania związane z wykorzystaniem DSO, SSP i stałych urządzeń gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e-materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru - Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

Opis materiału sprawdzającego

Test zawiera 10 pytań wielokrotnego wyboru z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami, które sprawdzają wiedzę z zakresu znajomości i wykorzystania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pożarowej i Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e-materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu - Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie schematu SSP, na którym należy poprawnie uzupełnić nazwy elementów.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka - Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów do obrazków przedstawiających stałe urządzenia gaśnicze.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Wizualizacja „Elementy stałych urządzeń gaśniczych” w 3D.

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu – Symbole graficzne SSP 1.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów do symboli graficznych SSP.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka – Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie obrazków prezentujących elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej, do których należy przyporządkować odpowiednie opisy.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki centrali CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu funkcji CSP w formie pytania z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadania w materiale mają średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne czujki dymu optycznej liniowej i daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu elementów sygnalizacyjnych CSP w formie pytania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Zdarzenia w raporcie CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pytania wielokrotnego wyboru z kilkoma poprawnymi odpowiedziami z zakresu raportów CSP.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne centrali DSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne centrali DSP.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki w centrali DSO.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pisemnej, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne i warunki DSO.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Powrót do spisu treści

Wykorzystanie e-materiału do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych

E-materiały ułatwiają zindywidualizowanie procesu dydaktycznego, co jest szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odtwarzanie każdego e-materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu. Ułatwia to dostęp do informacji, likwiduje niektóre bariery społeczne i komunikacyjne oraz zapewnia wyrównywanie szans.

Powrót do spisu treści

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e-materiału

Minimalne wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami zpe.gov.pl

Powrót do spisu treści

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Przewodnik dla uczącego się

Autor przewodnika: Artur Luzar

Konsultant przewodnika: Dariusz Ruchała

Spis treści

- Podstawowe informacje o e-materiale

- Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie samokształcenia

- Opis interaktywnych materiałów sprawdzających dla e-materiału

- Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e-materiału

Podstawowe informacje o e-materiale

Tytuł e-materiału

Urządzenia przeciwpożarowe

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu

Technik pożarnictwa 311919

Kod i nazwa kwalifikacji

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Efekty kształcenia i odpowiadające im kryteria weryfikacji właściwe dla e-materiału

BPO.04.2 15) rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16) wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru:

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17) rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze:

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Cele ogólne e-materiału

Materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi:

- kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

- przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Celem ogólnym jest przygotowanie uczącego się do rozróżniania systemów sygnalizacji pożarowej, wykorzystania urządzeń sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru oraz rozróżniania stałych urządzeń gaśniczych, a także wykorzystanie przedmiotowej wiedzy w działaniach ratowniczych.

Struktura e-materiału, tytuły materiałów multimedialnych wraz z ich typem

- „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowe” - film instruktażowy

- „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych” - film instruktażowy

- „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D” - wizualizacja

- „Elementy stałych urządzeń gaśniczych” - wizualizacja

- „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych” - schemat interaktywny

- Interaktywne materiały sprawdzające

- Słownik pojęć dla e-materiału

- Przewodnik dla nauczyciela

- Przewodnik dla uczącego się

- Netografia i bibliografia

- Instrukcja użytkowania

Kolejność odtwarzania materiałów multimedialnych w procesie samokształcenia:

1. Schemat interaktywny prezentujący budowę urządzeń przeciwpożarowych, zainstalowanych w obiekcie.

2. Filmy instruktażowe (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

3. Wizualizacje w 3D (mogą być wyświetlane w dowolnej kolejności).

Powrót do spisu treści

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie samokształcenia

Tytuł materiału multimedialnego

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje zadania zawodowe technika pożarnictwa oraz czynności, jakie należy wykonać podczas obsługi Centrali Sygnalizacji Pożarowej, w szczególności:

- określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

- zadania zawodowe:

- kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,

- przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

- prezentację wyglądu panelu obsługi;

- opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

- opis przycisków manipulacyjnych;

- prezentację stanów pracy centrali (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia) oraz procedurę kasowania alarmu;

- prezentację identyfikacji stref dozorowych;

- prezentację przeglądania zdarzeń.

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Film instruktażowy powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

4. Symbole graficzne SSP 1.

5. Wskaźniki centrali CSP.

6. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

7. Zdarzenia w raporcie CSP.

8. Parametry techniczne centrali DSP.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Obsługiwanie panelu Centrali Sygnalizacji Pożarowej, która może być wykorzystana podczas działań ratowniczych lub czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących kolejne funkcje CSP.

3. Oglądanie filmu i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

4. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi CSP, np. w formie prezentacji. Udostępnienie prezentacji innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

5. Opracowanie przez grupy uczących się scenariuszy sytuacji, w których należy wykorzystać znajomość obsługi CSP. Każda grupa przygotowuje materiał przedstawiający inną sytuację. Materiały są udostępniane innym uczącym się.

6. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania filmu na szczegóły związane z możliwościami wykorzystania CSP do działań ratowniczych lub prewencyjnych.

7. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie obsługi CSP.

Tytuł materiału multimedialnego

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Typ materiału multimedialnego

Film instruktażowy

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Film prezentuje obsługę centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO). Obejmuje takie zagadnienia jak:

1. określenie nazwy zawodu, cech charakteru, osobowości lub kompetencji;

2. zadania zawodowe:

- kierowanie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,

- przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

3. prezentację wyglądu mikrofonu alarmowego;

4. opis wszystkich wskaźników znajdujących się na panelu centrali;

5. opis działania przycisków manipulacyjnych;

6. prezentację stanów pracy (dozorowania, alarmowania, uszkodzenia);

7. prezentację i wykorzystanie komunikatów zapisanych w pamięci;

8. prezentację rozgłaszania komunikatów własnych;

9. wybór strefy lub grupy stref.

Film instruktażowy jest rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy.

Film edukacyjny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Poznanie funkcji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz ich zastosowania podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących kolejne funkcje DSO.

3. Oglądanie filmu i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

4. Przygotowanie przez grupy uczących się instrukcji obsługi centrali DSO, np. w formie prezentacji. Udostępnienie prezentacji innym grupom, wspólne opracowanie ostatecznej wersji instrukcji w trakcie zajęć.

5. Opracowanie przez poszczególne grupy scenariuszy sytuacji, w których należy wykorzystać znajomość obsługi centrali DSO. Każda grupa przygotowuje materiał przedstawiający inną sytuację. Materiały są udostępniane innym uczącym się.

6. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania filmu na szczegóły związane z możliwościami wykorzystania DSO do działań ratowniczych lub prewencyjnych.

7. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie obsługi DSO.

Tytuł materiału multimedialnego

Elementy Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej:

- czujki pożarowe,

- ręczne ostrzegacze pożarowe,

- centrale sygnalizacji pożaru,

- sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas zajęć teoretycznych z przedmiotu „System Sygnalizacji Pożarowej” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

5. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

- rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

- wykorzystanie urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie egzaminu zawodowego.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących elementy SSP.

3. Oglądanie filmu i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

4. Przygotowanie przez grupy uczących plakatów wybranych elementów SSP. Udostępnienie plakatów innym grupom.

5. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania wizualizacji na szczegóły związane z możliwościami zastosowania poszczególnych elementów SSP.

6. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie funkcjonalności elementów SSP.

Tytuł materiału multimedialnego

Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Typ materiału multimedialnego

Wizualizacja

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Wizualizacja (z wykorzystaniem fotografii 3D) przedstawia poszczególne elementy stałych urządzeń gaśniczych:

- pojedyncze elementy: tryskacze i zraszacze:

a) ampułkowe - topikowe,

b) stojące (U) - wiszące (P) - horyzontalne (H),

c) klasyczne (typ C) - rozpylające (typ S) - rozpylające o płaskim strumieniu rozproszonej wody (typ F) - przyścienne (typ W);

- dysze pianowe, gazowe, aerozolowe;

- stację kontrolno-alarmową;

- zawór wzbudzający.

Wizualizacje poszczególnych elementów systemu są rozwinięciem schematu interaktywnego.

Materiał może być wykorzystany podczas zajęć teoretycznych w ramach przedmiotu „Stałe urządzenia gaśnicze” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych.

Wizualizacja powiązana jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

Rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących elementy stałych urządzeń gaśniczych.

3. Oglądanie wizualizacji i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

4. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów wybranych elementów stałych urządzeń gaśniczych. Udostępnienie plakatów innym grupom.

5. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania wizualizacji na szczegóły związane z możliwościami zastosowania poszczególnych elementów stałych urządzeń gaśniczych.

6. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie funkcjonalności elementów stałych urządzeń gaśniczych.

Tytuł materiału multimedialnego

Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

Typ materiału multimedialnego

Schemat interaktywny

Opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego i powiązania pomiędzy elementami materiału multimedialnego

Schemat przedstawia w sposób graficzny drzewo podziału urządzeń przeciwpożarowych:

- system sygnalizacji pożaru (SSP),

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),

- stałe urządzenia gaśnicze (SUG).

Przedstawia pozostałe urządzenia przeciwpożarowe:

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

- hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,

- hydranty zewnętrzne,

- pompy w pompowniach przeciwpożarowych,

- przeciwpożarowe klapy odcinające,

- urządzenia oddymiające,

- kurtyny dymowe, drzwi, bramy przeciwpożarowe,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

- dźwigi dla ekip ratowniczych.

Schemat interaktywny umożliwia przejście do elementów wizualizacji będących częścią e-zasobu.

Materiał może być wykorzystany podczas zajęć teoretycznych na temat „Urządzenia przeciwpożarowe” lub jako wstęp do zajęć praktycznych. Uczący się powinien znać wcześniej rodzaje technicznych systemów zabezpieczeń w obiektach (w ramach przedmiotu „Techniczne Systemy Zabezpieczeń”).

Materiał multimedialny powiązany jest z następującymi kryteriami weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Schemat interaktywny powiązany jest z następującymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1. Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO.

2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

3. Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

4. Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

5. Symbole graficzne SSP 1.

6. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

7. Wskaźniki centrali CSP.

8. Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

9. Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu.

10. Zdarzenia w raporcie CSP.

11. Parametry techniczne centrali CSP.

12. Wskaźniki w centrali DSO.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego

- rozróżnianie systemów sygnalizacji pożarowej,

- wykorzystywanie urządzeń sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru,

- rozróżnianie stałych urządzeń gaśniczych.

Wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia

Uczący się mogą wspomagać się poszczególnymi fragmentami filmu w procesie samokształcenia:

1. Powtórzenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego.

2. Przygotowanie notatek i fiszek opisujących elementy SSP, DSO oraz SUG (stałych urządzeń gaśniczych).

3. Przeglądanie schematu interaktywnego i zapisywanie na kartkach tego, co jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowego uzupełnienia. Niejasności wyjaśniane są korzystając z dostępnych źródeł, we współpracy z innymi uczącymi się lub z pomocą nauczyciela.

4. Przygotowanie przez grupy uczących się plakatów wybranych elementów SUG, SSP lub DSO. Udostępnienie plakatów innym grupom.

5. Zwracanie specjalnej uwagi podczas oglądania wizualizacji na szczegóły związane z możliwościami zastosowania urządzeń przeciwpożarowych podczas prowadzenia działań ratowniczych, jak również działań prewencyjnych.

6. Przygotowanie do metody praktycznej – instrukcji. Uzyskanie potrzebnych informacji w zakresie funkcjonalności urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w celu zabezpieczenia obiektów.

Powrót do spisu treści

Opis interaktywnych materiałów sprawdzających dla e-materiału

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test samosprawdzający - Przepisy prawne, zasada działania i budowa poszczególnych elementów SSP i SUG oraz DSO

Opis materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Zawiera 10 pytań obejmujących zadania związane z wykorzystaniem DSO, SSP i stałych urządzeń gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e-materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Test wielokrotnego wyboru - Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Sygnalizacji Pożarowej i Stałe Urządzenia Gaśnicze.

Opis materiału sprawdzającego

Test zawiera 10 pytań wielokrotnego wyboru z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami. Sprawdzają one wiedzę z zakresu wykorzystania i znajomości Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pożarowej i Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Zadania zawierają polecenia w formie tekstowej i mają różny poziom trudności.

Test daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- wyświetlania wskazówek naprowadzających w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi.

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Test ma charakter przekrojowy, powiązany jest ze wszystkimi materiałami multimediami w e-materiale.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)1) opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu,

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych,

BPO.04.2 16)1) interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej,

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru,

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

BPO.04.2 16)4) charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy,

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)2) opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)3) wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych,

BPO.04.2 17)4) rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach,

BPO.04.2 17)5) charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu - Schemat systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie schematu SSP, na którym należy poprawnie uzupełnić nazwy elementów.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka - Elementy stałych urządzeń gaśniczych.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów obrazkom stałych urządzeń gaśniczych.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z wizualizacją „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Jest to zadanie łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 17)1) wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnienie podpisów obrazka/schematu – Symbole graficzne SSP 1.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie polegające na przyporządkowaniu odpowiednich podpisów symbolom graficznym SSP.

Materiał sprawdzający daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach,

BPO.04.2 15)3) opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Uzupełnianie podpisów obrazka – Elementy systemu sygnalizacji pożarowej.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie obrazków prezentujących elementów Systemu Sygnalizacji Pożarowej, do których należy przyporządkować odpowiednie opisy.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)2) rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki centrali CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pytania z zakresu funkcji CSP z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadania w materiale mają średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne czujki dymu optycznego.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne czujki dymu optycznej liniowej.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Wizualizacja „Elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru” w 3D.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 15)4) charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Testowanie elementów sygnalizacyjnych panelu CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu elementów sygnalizacyjnych CSP w formie pytania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Zdarzenia w raporcie CSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie z zakresu raportów CSP w formie pytania wielokrotnego wyboru z kilkoma poprawnymi odpowiedziami.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Parametry techniczne centrali DSP.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne centrali DSP.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Schemat interaktywny „Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych”.

Zadanie jest łatwe.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)2) obsługuje centralę sygnalizacji pożaru.

Typ i tytuł materiału sprawdzającego

Zadania z możliwością doboru wymiarów, wskaźników, parametrów technicznych i warunków wytrzymałościowych – Wskaźniki w centrali DSO.

Opis materiału sprawdzającego

Materiał zawiera zadanie w formie pisemnej, w którym należy wskazać odpowiednie parametry techniczne i warunki DSO.

Materiał daje możliwość:

- wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz do samokontroli;

- wielokrotnego powtórzenia ćwiczenia i jego sprawdzenia, aż do momentu wykonania go w pełni poprawnie;

- uzyskania informacji zwrotnych dotyczących oceny realizacji zadania, opartych na zasadach oceniania kształtującego, które wskazują uczącemu się jego mocne strony i drogi osiągnięcia sukcesu.

Materiał powiązany jest z następującymi multimediami:

- Film instruktażowy „Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych”.

Zadanie ma średni poziom trudności.

Kryteria weryfikacji, powiązane z materiałem sprawdzającym

Materiał sprawdza spełnienie następujących kryteriów weryfikacji:

BPO.04.2 16)3) obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Powrót do spisu treści

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e-materiału

Minimalne wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami zpe.gov.pl

Powrót do spisu treści

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Netografia i bibliografia

Netografia

Schemat funkcjonalny klap pożarowych [online]

http://konrad-industrieservice.de/tl_files/konrad/infografiken/

funktionsschema_brandschutzklappen.jpg [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

System oddymiania [online]

http://systemyflortech.pl/system-oddymiania/ [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

System Sygnalizacji Pożaru (System Przeciwpożarowy) [online]

http://systemyflortech.pl/system-sygnalizacji-pozaru/ [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe [online]

http://www.fire-fighter.pl/stale-urzadzenia-gasnicze-gazowe.html [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Co powinieneś wiedzieć o ręcznych ostrzegaczach pożarowych? [online]

https://alfa-system.info/rop-co-musisz-wiedziec-o-tego-rodzaju-ostrzegaczach-

poznaj-specyfikacje-i-praktyczne-informacje/ [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Liniowa czujka termiczna, do stosowania w ograniczonych przestrzeniach i trudnych warunkach środowiskowych, BOSCH [online]

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/liniowa-czujka-termiczna-do-stosowania-w-ograniczonych-przestrzeniach-i-trudnych-warunkach-srodowiskowych-bosch-fcs-lwm-1-11832.html [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Projekt Instalacji Sygnalizacji Pożarowej - symbole graficzne SSP [online]

https://blog-ppoz.pl/wp-content/uploads/2016/09/Zaj%C4%99cia-2.pdf [dostęp: 15.09.2021]

[Plik pdf o rozmiarze 2,1 MB w języku polskim]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Wyciąg dla Abonenta z wymagań organizacyjno-technicznych dotyczący uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem - informacje dotyczące SSP [online]

https://kppsp-pruszkow.mojbip.pl/112.html?file=116 [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Instalacje tryskaczowe - mokre, suche, suche wstępnie wysterowane [online]

https://pliszka.pl/produkty/instalacje-tryskaczowe/ [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-PGW [online]

https://w2.com.pl/produkty/sygnalizator-glosowo-optyczny-sgo-pgw/opis-produktu/ [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Systemy tryskaczowe [online]

https://www.gwsprinkler.pl/produkty/systemy-tryskaczowe/ [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Kurtyny dymowe [online]

https://www.mercor.com.pl/pl/produkty/oddymianie-grawitacyjne/kurtyny-dymowe/ [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Prawidłowy dobór i montaż czujek pożarowych w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP) [online]

https://www.muratorplus.pl/technika/ochrona-osob-i-mienia/prawidlowy-dobor-i-montaz-czujek-pozarowych-w-systemach-sygnalizacji-pozarowej-

ssp-aa-Dj8Y-kcPK-JtHJ.html [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m [online]

https://www.napad.pl/produkty-611-5046-sygnalizator-optyczno-

akustyczny-sa-k7n-3m [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Informacje dotyczące CSP [online]

https://www.polon-alfa.pl/pl [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 [online]

https://www.polon-alfa.pl/pl/products/1352/DIO-4046 [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Elektryczna Pompa Jockey Z Systemem Pompy Przeciwpożarowej Na Olej Napędowy (PEDJ 50Hz) [online]

https://www.purityfire.com/fire-fighting-system/fire-pump-system-electric-diesel-jockey-pump.html [dostęp: 15.09.2021]

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Specjalne systemy sygnalizacji pożarowej [online]

https://www.schrack-seconet.com/pl/products_solutions/fire_alarm/

special_firedetectors/linear_temperaturedetector/index.html [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Zasada działania zasysających czujek dymu Titanus [online]

https://www.wagnergroup.com/pl/systemy/titanus/zasada-dzialania.html [dostęp: 15.09.2021]

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Automatyka instalacji elektrycznych jako element bezpieczeństwa użytkowników [online]

https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-64633910-

4a66-4777-af1b-a48459204874/c/19__Lukasik_Kozyra_AUTOMATYKA.pdf [dostęp: 15.09.2021]

Plik pdf o rozmiarze 0,5 MB, w języku polskim

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

Bibliografia

Instrukcja obsługi. Centrala Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000. POLON ALFA

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej - film instruktażowy

Instrukcja obsługi Dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena BOSH

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych - film instruktażowy

Wnęk W.: Współczesne systemy automatycznego gaszenia – wymagania, projektowanie, perspektywy rozwoju. Zacisze: Polon Alfa, 2012

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Praca zbiorowa.: Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. ISBN: 83-919021-8-8. Warszawa: SITP, 2011

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Praca zbiorowa.: Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. ISBN 978-83-948534-9-5. Józefów: Wydawnictwa SITP i CNBOP-PIB, 2021

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

Praca zbiorowa.: Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. Warszawa: SITP, 2010

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych - schemat interaktywny

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych - wizualizacja 3D

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru - wizualizacja 3D

E-materiały do kształcenia zawodowego

Urządzenia przeciwpożarowe

BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi - Technik pożarnictwa 311919

Instrukcja użytkowania

Spis treści

- Struktura e-materiału

- Materiały multimedialne

- Obudowa dydaktyczna

- Interaktywne materiały sprawdzające

- Słownik pojęć dla e-materiału

- Przewodnik dla nauczyciela

- Przewodnik dla uczącego się

- Netografia i bibliografia

- Minimalne wymagania techniczne

Struktura e-materiału

E-materiał składa się z podstawowych informacji, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej.

Na stronie z podstawowymi informacjami znajduje się tytuł e-materiału, kod i nazwa kwalifikacji, nazwa i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwisko konsultanta.

Do poszczególnych elementów e-materiału można przejść za pomocą interaktywnego spisu treści.

Podstawowe informacje o e-materiale

- Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Film instruktażowy

- Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Film instruktażowy

- Elementy systemu sygnalizacji pożaru

Wizualizacja 3D

- Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Wizualizacja 3D

- Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

Schemat interaktywny

- Interaktywne materiały sprawdzające

- Słownik pojęć dla e-materiału

- Przewodnik dla nauczyciela

- Przewodnik dla uczącego się

- Netografia i bibliografia

Odtwarzanie każdego e-materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu.

Powrót do spisu treści

Materiały multimedialne

Film instruktażowy

Utwór audiowizualny zrealizowany na podstawie scenariusza. Użytkownik ma możliwość wielokrotnego odtworzenia filmu, również w trybie pełnoekranowym. Użytkownik może zatrzymać odtwarzanie w dowolnym momencie, wznowić, przewinąć lub obejrzeć od początku. Odtwarzacz pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięku oraz ustawienie jego głośności, włączenie lub wyłączenie napisów, ustawienie jakości wyświetlanego materiału. Dodatkowo można włączyć tryb filmu z audiodeskrypcją.

Panel użytkownika odtwarzacza filmów

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Poniżej filmu instruktażowego znajdują się powiązane z nim ćwiczenia interaktywne, które można również znaleźć na stronie Interaktywnych materiałów sprawdzających.

Wizualizacja 3D

Aplikacje będące prezentacją ukierunkowaną na przedstawienie modelu 3D - opisanego przez trzy wektory: X, Y i Z. Wyposażone są w nawigację. Przedstawiają treści teoretyczne w zakresie wskazanych elementów i ich składowych, które wyświetlają się w oknie po kliknięciu w wybrany punkt interaktywny. Umożliwiają obserwację przedstawianych modeli ze wszystkich stron oraz ich przybliżanie i oddalanie.

Przyciski funkcyjne odtwarzacza modeli 3d

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniżej wizualizacji 3D znajdują się powiązane z nią ćwiczenia interaktywne, które można również znaleźć na stronie Interaktywnych materiałów sprawdzających.

Schemat interaktywny

Interaktywny zbiór fotografii i grafik wyposażony w nawigację. Na każdej planszy znajdują się aktywne punkty. Po kliknięciu w wybrany punkt następuje powiększenie i przybliżenie planszy. Każdy z punktów opatrzony jest grafiką lub/i komentarzem w postaci tekstu i nagrania lektorskiego. Użytkownik ma możliwość wielokrotnego odsłuchania informacji.

Przyciski funkcyjne

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod schematem interaktywnym znajduje się miejsce na notatki.

Poniżej schematu znajdują się powiązane z nim ćwiczenia interaktywne, które można również znaleźć na stronie Interaktywnych materiałów sprawdzających.

Powrót do spisu treści

Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzające

Materiały sprawdzające dostępne są w zakładkach. Każdy materiał sprawdzający ma tytuł wskazujący zakres tematyczny, którego dotyczy.

Każde ćwiczenie opatrzone jest ikoną informującą o poziomie trudności: łatwy, średni lub trudny.

Po kliknięciu wybranego tematu ukaże się zadanie lub test. Pod tytułem ćwiczenia znajduje się polecenie, które wskazuje uczącemu się, co konkretnie ma wykonać, np.: wskaż poprawną odpowiedź, wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi, uzupełnij luki w tekście, nazwij wskazane na rysunku elementy, rozwiąż krzyżówkę, ułóż w prawidłowej kolejności, oceń, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

Po udzieleniu odpowiedzi uczący się może:

- sprawdzić poprawność rozwiązania ćwiczenia poprzez wybranie przycisku „Sprawdź”,

- zobaczyć poprawną odpowiedź poprzez wybranie przycisku „Pokaż odpowiedź”,

- wyczyścić swoje odpowiedzi wybierając przycisk z ikoną gumki.

W przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi uczący otrzymuje informację zwrotną wskazującą umiejętności, które zostały sprawdzone poprzez wykonanie zadania.

Jeśli odpowiedź jest błędna, uczący dowiaduje się, w jakim materiale multimedialnym znajdzie informacje potrzebne do poprawnego rozwiązania zadania.

Opis przykładowych typów materiałów sprawdzających występujących w e-materiale

Testy wielokrotnego wyboru z jedną lub wieloma odpowiedziami prawidłowymi

Po kliknięciu tytułu testu pojawiają się informacje o sprawdzanym zakresie wiedzy, liczbie pytań w teście, limicie czasu i ostatnim wyniku testu. Aby rozpocząć test, należy kliknąć przycisk „Uruchom”. Po uruchomieniu testu pojawiają się pytania, każde na osobnej podstronie.

W górnym pasku znajduje się informacja, które pytanie jest wyświetlone, ile czasu pozostało do końca testu oraz ostatni wynik. Jeśli kilka odpowiedzi jest poprawnych, informacja ta zawarta jest w poleceniu. Przejście do kolejnego pytania jest możliwe tylko po udzieleniu odpowiedzi. Uczący otrzymuje informację zwrotną na temat poprawności wykonania każdego zadania. System losuje kolejność pytań i kolejność dystraktorów.

Przy ostatnim pytaniu pojawia się przycisk „Zakończ test”. Po kliknięciu go uczący się otrzymuje informację zwrotną dotyczącą całego testu oraz może obejrzeć wszystkie pytania wraz z zaznaczonymi przez siebie odpowiedziami. Pod informacją zwrotną znajduje się przycisk „Uruchom ponownie”.

Zadania z lukami

Zadanie zawiera zdania, w których należy uzupełnić luki, wybierając wyrazy lub wyrażenia umieszczone pod tekstem. Aby umieścić wybraną odpowiedź w luce, należy w nią kliknąć i przeciągnąć w to miejsce. Można również kliknąć w lukę, pojawi się wówczas lista rozwijana zawierająca wszystkie możliwe dystraktory.

Dopasowanie elementów do schematu

Zadanie polega na nazwaniu wszystkich zaznaczonych na rysunku elementów. W tym celu należy kliknąć przycisk opcji i w okienku tekstowym wpisać nazwę elementu.

Krzyżówka

Zadanie polega na wpisaniu odgadniętych haseł w odpowiednie pola. Pod krzyżówką znajduje się dodatkowe pytanie powiązane z rozwiązaniem krzyżówki. Uczący znajdzie również przykładową odpowiedź ukrytą pod przyciskiem.

Zadania ukierunkowane na uporządkowanie

Zadaniem uczącego się jest ułożenie zdań we właściwej kolejności, zgodnie z poleceniem. W tym celu należy zaznaczyć kafelek z wybranym sformułowaniem i przeciągnąć go w odpowiednie miejsce.

Zadania z możliwością doboru wymiarów

Zadaniem uczącego się jest wpisane prawidłowej odpowiedzi w lukę. Uczący znajdzie rozwiązanie ukryte pod przyciskiem.

Zadania typu prawda czy fałsz

Zadaniem uczącego się jest ocenić, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tym celu należy zaznaczyć odpowiedzi w odpowiedniej kolumnie.

Zadania polegające na wypełnianiu e-dokumentu

Zadaniem uczącego się jest ocenić, czy podane zdania są prawdziwe. W tym celu należy zaznaczyć odpowiedzi w odpowiedniej kolumnie.

Zadania dobierania w pary

Zadanie polega na połączeniu w pary odpowiadających sobie opisów, zgodnie z poleceniem.

Uzupełnianie podpisów obrazka

Zadanie polega na nazwaniu wszystkich zdjęć lub ilustracji. W tym celu należy przeciągnąć odpowiedni element pod grafikę.

Zadania ukierunkowane na grupowanie

Zadanie polega na przyporządkowaniu podanych elementów do odpowiednich grup. W tym celu należy przeciągnąć elementy do wybranej komórki.

Powrót do spisu treści

Słownik pojęć dla e-materiału

Słownik pojęć posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e-materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Pod każdym pojęciem znajduje się hiperłącze do odpowiedniego multimedium, w którym występuje dane pojęcie.

W górnej części słownika znajduje się pole wyszukiwania pojęć „Filtruj pojęcie”. W celu wyszukania terminu w słowniku należy wpisać go lub jego fragment w pole filtrujące. Na stronie pozostaną tylko pojęcia zawierające wpisaną frazę. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć w ikonę krzyżyka.

Powrót do spisu treści

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela jest podzielony na pięć części. Każda z nich jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika, wyświetli się jego odpowiedni fragment.

W pierwszej części „Podstawowe informacje o e-materiale” podane są następujące informacje: tytuł e-materiału, nazwa i symbol cyfrowy zawodu, kod i nazwa kwalifikacji, oznaczenie i nazwa jednostki efektów kształcenia, efekty kształcenia i odpowiadające im kryteria weryfikacji właściwe dla e-materiału, cele ogólne e-materiału oraz struktura e-materiału zawierająca hiperłącza, które umożliwiają przejście do wszystkich jego składowych.

Druga część zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym, w tym:

- tytuł i typ materiału multimedialnego,

- opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego, powiązania pomiędzy jego elementami, listę powiązanych kryteriów weryfikacji oraz materiałów sprawdzających,

- cele szczegółowe materiału multimedialnego,

- wykorzystanie materiału multimedialnego w trakcie zajęć do pracy indywidualnej, w grupach i z całym zespołem,

- wykorzystanie materiału multimedialnego poza zajęciami do pracy indywidualnej oraz w grupach,

- wykorzystanie materiału multimedialnego do indywidualizacji pracy z uczącymi się.

Trzecia część zawiera charakterystykę poszczególnych interaktywnych materiałów sprawdzających, w tym: typ, tytuł, opis i powiązane kryteria weryfikacji.

Czwarta część opisuje wykorzystanie e-materiału do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Piąta część obejmuje minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e-materiału.

Powrót do spisu treści

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego się jest podzielony na cztery części. Każda z nich jest wyróżniona w interaktywnym spisie treści. Po kliknięciu na dany podrozdział przewodnika, wyświetli się jego odpowiedni fragment.

W pierwszej części „Podstawowe informacje o e-materiale” podane są następujące informacje: tytuł e-materiału, nazwa i symbol cyfrowy zawodu, kod i nazwa kwalifikacji, efekty kształcenia i odpowiadające im kryteria weryfikacji właściwe dla e-materiału, cele ogólne e-materiału oraz struktura e-materiału zawierająca hiperłącza, które umożliwiają przejście do wszystkich jego składowych.

Druga część zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania materiałów multimedialnych w procesie samokształcenia, w tym:

- tytuł i typ materiału multimedialnego,

- opis zawartości merytorycznej materiału multimedialnego, powiązania pomiędzy jego elementami, listę powiązanych kryteriów weryfikacji oraz materiałów sprawdzających,

- cele szczegółowe materiału multimedialnego,

- wykorzystanie materiału multimedialnego w procesie samokształcenia.

Trzecia część zawiera charakterystykę poszczególnych interaktywnych materiałów sprawdzających, w tym: typ, tytuł, opis i powiązane kryteria weryfikacji.

Czwarta część obejmuje minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e-materiału.

Powrót do spisu treści

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych powiązanych z e-materiałem. Przy każdym linku podana jest data dostępu. Aby przejść na daną stronę, należy skopiować adres internetowy do paska przeglądarki.

Przy każdej pozycji netografii i bibliografii umieszczony jest link do materiału multimedialnego, z którym jest ona powiązana.

Powrót do spisu treści

Minimalne wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami zpe.gov.pl

Problemy techniczne z odtwarzaniem e-materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się materiałów w e-materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolny internet może spowodować dłuższe ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich wizualizacje 3D. Można sprawdzić co spowalnia internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej, przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji). Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treści

Table of Contents

Podstawowe informacje o e‑materiale

Obsługa panelu centrali sygnalizacji pożarowej

Wykorzystanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego podczas działań ratowniczych

Elementy systemu sygnalizacji pożaru

Elementy stałych urządzeń gaśniczych

Podział i charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych

Interaktywne materiały sprawdzające

Słownik pojęć dla e‑materiału

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla uczącego się

Netografia i bibliografia

Instrukcja użytkowania

Czujka dymu optyczna liniowa

Czujka dymu optyczna rozproszeniowa

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - typ A

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) - typ B

Centrala sygnalizacji pożarowej

Czujka dymu jonizacyjna

Czujki punktowe ciepła

Czujka płomienia

Czujka dymu zasysająca

Sygnalizator optyczno‑akustyczny

Czujka ciepła liniowa

Powrót do spisu treści

Tryskacze i zraszacze

Dysze

Stacja kontrolno‑alarmowa

Zawór wzbudzający

System sygnalizacji pożaru (SSP)

Opis

Symbole graficzne

Rodzaje systemów SSP

Rodzaje linii dozorowych

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG)

Schemat ideowy przedstawiający poszczególne elementy SUG

Podział SUG ze względu na rodzaj środka gaśniczego

Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe

Instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Hydranty zewnętrzne